23:39(1年以上前)詳しい説明、ありがとうございます。model)と書いてあります。洗濯機も買う予定なので、もう少し割り引きしてもらえないか交渉してみようかと思います。地域柄、室外機に負担がかかるので基盤コーティングされているダイキンか、三菱が良いとお勧めされました。どこまで信じていいのか良くわからなくて悶々としてしまいます。高い買い物なので後悔しないように頑張ります!丁寧にありがとうございます。さんMSZ-ZW565は、2015年モデルですよ型番に記載されている数字の意味は「56」=冷房定格:5.6kWを、末尾の「5」は2015年モデルをそれぞれ示します...ちなみに2016年モデルでは、末尾に「6」の数字となります。メーカーによって製造年をアルファベットで示すところもあり2011年を起点に「A」から順次型番内に記載されています。>地域柄、室外機に負担がかかるので基盤コーティングされているダイキンか>三菱が良いとお勧めされました地域柄というのは、海の沿岸にお住いなのでしょうか?基盤コーティングも大切ですが、室外機のフィンに塩害対策を施されている機種もありますそれから洗濯機も正月を過ぎると、値段もグッと下がって来ますので強気で交渉されるといいですよ。00:50(1年以上前)品番にはそんな意味があるのですね!勉強になります。2016年モデルとは製造年の事なのですね!機能に差はないのですか?初歩的な事ばかり聞いてすいません。私の住んでいる場所は火山灰が降るのです。室外機に影響が無いとは言えないので、コーティングされている機種を勧められました。さん昨夜、返信後すぐに就寝してしまい回答が遅くなり申し訳ございません>2016年モデルとは製造年の事なのですね16年モデルだから製造年も同じと表現したのは私の誤りでしたね...すみません。些細な事なので、気にする必要はないとは思いますが一応、説明しておきます三菱のZシリーズなどの各社上位モデルの販売時期は毎年10月から12月。2016年モデルであっても15年の秋から製造を開始するので初期のモデルでは15年製の刻印となりますよって、2016年モデルでも15年製と16年製と混在する事になります。・省エネ効率の向上:APF6.0→6.1へ期間消費電力量:1765kWh→1708kWhへこの差を金額に換算(27円/kWh)すると、年間1539円の差額となりますこの辺の数値は、使い方次第で幾らでも変わりますからあまり気にする必要はないと思います従って、2016年モデルは発売して間もないこともあって値段も高価ですし、15年モデルの型落ちで宜しいのではないでしょうかまた15年モデルは、おそらく生産も完了しているでしょうし市場の在庫のみとなります。お引越しのご予定は何時になられるのか分かりませんが在庫が尽きる前、遅くても2月の上旬までにご成約された方がいいですよ3月に引っ越し予定であってもお取り置きして貰えます出来る事なら、3月は繁忙期である為、丁寧な施工を望まれるのなら避けられた方がいいのですが、ご都合もあるでしょうし、そこは何ともいえませんね>私の住んでいる場所は火山灰が降るのです。>なので室外機に影響が無いとは言えないので、コーティングされている機種を勧められました。23:07(1年以上前)>wenge-iroさんわざわざ返信ありがとうございます。詳しい説明ですごく勉強になります。電気代の計算もしていただき、これはメモしなければ!温暖な気候なので暖房はほとんどつけません。梅雨時期や夏場に活躍してもらいます!2015年モデルでも全然かまわないので、少しでも良いものを安く購入出来ればと思います。お店でこちらで教えていただいた事を話しても大丈夫でしょうか?旦那は私より機械音痴なのでアテに出来ませんが、一応連れて行きます!引っ越しは3月なのですが、エアコン取り付けはクロスが貼ってあれば可能という事でしたので工務店に相談して2月には取り付けてもらおうかと思います。降灰の影響はありそうですよね。こればかりは回避出来ないので、掃除をこまめに長持ちするように気を付けて使用したいと思います。年間に掛かる電気料金は、カタログ内の◯畳用というところに主要スペックが掲載されています。さんにとって良き買い物が出来て少しでもお役に立てたのなら、それで良いのですからまた、据付工事でも分からない事でもあれば遠慮なさらず、またスレッドを立ち上げてください。ここにはスペシャリストの皆さんがいらっしゃいますのできっとお役に立てるかと思います。01:19(1年以上前)>wenge-iroさんそんな計算方法なんですね!こちらは夏場かなり暑くなりますが、室温27°C設定で乗りきっています。オール電化なので電気代をいかに節約出来るかがこれからの問題です。参考にさせていただきます。洗濯機は縦型希望です。今のSHARPの洗濯機が音もうるさくて小さくて、引っ越しと同時に処分したいので今回、エアコンと一緒に買うと言って値引きしてもらえたらと思います。冷蔵庫はまだ買って日が浅いのであと何年かは頑張ってもらいます!wenge-iroさんに助言してもらって、本当に助かりました。』となり、これを目標に交渉するのも宜しいかと思いますこの値段は、2階に設置された二部屋から室外機を1階へと設置するオプション工事費が追加されていますので、高額に感じられますがこれを差し引くと、おそらく東京・池袋と同等の最安値となります。さんも、ご納得頂ける価格ならお願いしてみてください。何れにしても、初め、私が見積もりしたのと結果的に、そんなにかけ離れていない事に...ほっと一安心。値段について、これである程度ご納得戴けると良いのですが...?長期保証について、量販店の中でもケーズデンキが契約内容で最も良いですただ、購入額が3〜5万円未満であった場合、保証期間は3年、GE225はそれに当たりますこれをご納得できるかどうかです。詳細はこちらを参考にして下さいhttp://rakurakukaiteki.blog22.fc2.com/blog-entry-527.htmlそれと出来ることなら、標準工事にて使われる華奢な作りの架台より、せめてプラロックあたりに。(長年ご使用になられるのなら、本当は、コンクリート製のタイガーベースが最も良く台風が来ても安心です...お住いは天文館のある街か?その近隣の市町村かな?と思ってたりしてます)そして、万が一の事を考えて、後から取り付けるのは大変ですから防振ゴムとエアカットバルブも込み込みの値段で取り付けて貰いましょうプラロック:http://www.inaba-denko.com/ja/data/series/info/id/007-00001/エアカットバルブ:http://www.inaba-denko.com/ja/data/series/info/id/005-00007/タイガーベース:http://www.toyo-base.co.jp/product/entry-33.html最後に、室外機の設置箇所は、建築会社に水平設置できるよう生コン打設して造って戴くも良しまたは、コンクリート製の平板を置くようにするも良いです。前回お伝えしたように、清掃のしやすさを考慮して奥行きのあるものにしてくださいねご参考まで。20:44(1年以上前)>wenge-iroさん今日値下げ交渉に行ってきました!ですが、5000円くらいしか値引き出来ません・・・。言われてしまいました。言えたらいいんですが、言えませんでしたorz事細かに計算までしてくださってありがとうございます!これでいいですよ!なんて言ってくれなさそうな店員さんです。心が折れてしまいそうです。近くにヤマダ電機もあるので、そこでも聞いてみたんですが同じ金額はちょっと難しいですね〜と言われました。ついでに今度は違う機種を勧められてしまい、ぐるぐると頭がこんがらがってしまっています。XseriesのAS-X56E2なら上記の三菱と同じ金額、もしくは少し安く出来ますよ!と言われました。seriesの8畳用と6畳用です。これは自動おそうじが付いてるので、いいなぁと思いました。ケーズは保証がしっかりしているんですね!確かに2台目3台目は5年と3年保証と言っていました。18畳用は2015年モデルだそうです。うちのLDKがL字型なので、三菱のセンサーは意味あるのかな?とか考えたり。文章がめちゃくちゃですいません。旦那に言っても何でもいい。相談する人がいません。時間があったら目を通してもらえたら、幸いです。住んでいる所はそんな感じです!台風もよく来ます。自然災害が頻繁にあります。さん5000円の値引きが限界と言われてしまいましたかぁ目標額は、日本一安いと云われる池袋価格なので地方だと、なかなかハードルは高過ぎたかも知れませんね少しでもお安くと思われましたら、やはり複数の店を競合させないと多分、納得の行く値段とはならないですよヤマダ電機の他にも量販店はあるでしょうか?出来る事なら、少なくても3店で競合させたいですね今回、ケーズデンキにて、より良い返事が貰えなかったとしても切り捨てるのではなく、最終的に、どの店でご成約の運びになろうとそれまで繋いでいた方がいいですよ同じ店でも店員さんにも依りますし、週中の平日と日曜の19時以降など日にちや時間帯によって値動きします。量販のweb店では、その最たるもので、価格はよく変動しますから何よりタイミングも大事です通常、家電製品は、次から次へと買い替えの時期を迎え永遠に繰り返し訪れるものですよねそこで、今後のためにも、お一人、馴染みの店員さんを見つけておくといいですよ話をして、何となく馬が合うでもいいでしょうし出来れば、その店員さん、お一人である程度「無理かなと思える値段」でも決裁できる店員さんを見つけて下さい。私も地方在住で、馴染みの店員さんはいますが、そうであっても遠く及びませんでも、毎回買物をするときは楽ですよ。何より複数の店を回らなくてもいいですし値段の交渉はお店ではしません。事前に電話にて交渉するだけ先方も、買うのが分かっているだけに駆け引きしながらちまちまと値段を下げたりして来ません。一発回答して下さいます。あとは、休みの日でも店へ出掛け店内では、雑談を交えながら会計を済ませて終わりです。あれこれ考えず、時間の浪費せずに済みますから本当に楽ですよ実際、20万や30万を超える商品を購入するときも幾度もありましたがその額ですと、およそ池袋価格プラス2万といった所がこちらでの相場です何も、こちら相場に合わせる必要もないのですが取り敢えず、少しハードルを下げた目標額:約29.7万に2万円程プラスさせた価格を目標に交渉してみてはいかがでしょうか?つまり31.7万円そうすると5千円引きとされた価格に近づきますよねこの時点での目標額との差額は1.1万円。やる気のある店員さんなら、何とかしようとするはずです。売上は数万円でなく、30万超えに繋がるのですから...数店舗あたって行く内に、この価格だと相手にもされないとかこの価格だと行けそうだとか、採算ラインが何となく見えて来るものですよ(まあ、余り動きすぎても時間や交通費の浪費になってしまいますが...そこは程々に。)その段階まで来ましたら、最終手段として、ホンの少し無理そうな価格を提示し「これなら今ここで決めます」と伝えてみてください。現段階では、地域の相場も見えない状況、まず、日にちや時間帯をずらしながら複数店舗にあたってみてください。(時折、量販のweb価格もチェック)何事も最初から想うように行かないものです熱意が伝われば、店員さんも人の子、きっと歩み寄ってくれますよ取り留めもない話で、すみません。23:17(1年以上前)>wenge-iroさん私の話に付き合ってくださってありがとうございます。5000円が限界と言われました。こちらはケーズ、ヤマダ、EDION、ビックカメラがあります。ビックカメラはちょっと遠くて人もかなり多いのでまだ行けてません。保証の部分でケーズが良いとお勧めされてたので、ケーズで買えたらいいんですがなかなか値下げしてくれなさそうな方です。31,7万円なら言えそうです!ケーズでは冷蔵庫と洗濯機とビデオカメラを買った事があるんですが、馴染みの店員さんには出会えてなくて、その場限りでした。なったり出来たらいいんですが。確かにこちらからすればかなり大きな買い物です。この金額ならこちらにすぐ決めます。言い切って交渉してみます。いつも仕事帰りに行ってたので今度は日曜日や時間帯をずらして行ってみます!Webの価格も忘れずにチェックしときます。毎回忙しいなか、アドバイスありがとうございます。目標額は、更に価格は下がりまして「289,393円」を目標額としてください。』から標準工事費:36,173円と長期保証:10,950円を差し引いたのが目標額とされた方がいいと思うからです。いうのも、30万を超える買い物であったプラズマテレビ/KUROの時、池袋価格は、ここの最安値より下回り、2万の差額がとても印象深かった為、前回のような回答となってしまいました。液晶テレビの時も同じような差額です...申し訳ございません。等含めての価格ですかなりハードルを上げてしまいましたが、過去ログを振り返ってみると、買い物上手な方で、標準工事費など含めて、底値と同額にて購入されている方も結構いらっしゃいます。さんもめげずに頑張らなければならないですよ。富士通などの機種選定については、帰宅後夜間にでも追って返信致します。07:05(1年以上前)>wenge-iroさんおはようございます!ハードルが上がりましたね(汗)でもその理由を読んでもごもっともな内容なのでもう少し、いやかなり頑張ってみないといけないですね。そこのケーズはエアコン担当の方がその一人しかいないのですが、また交渉しても大丈夫でしょうか?でも大きい買い物ですし、粘ってみます。お買い物上手な方は何て言って値下げ交渉しているのか勉強したいです。富士通の件もお時間あった時で構わないので、よろしくお願いします。今朝は、取り急ぎのため、めちゃくちゃな返信となってしまい大変失礼致しました。等まで含めた購入額とする方と記載のない方この辺の情報がまちまちのようです。等まで含めてご購入されているのかどうかが気掛かりですねというのも、5.6kWクラスで上位機にしては安すぎる価格だからです通常、2.2kWや2.5kW、良くて2.8kwクラスまでの値段が定石ではないのかなと思っています。上記で、私がいちから積み上げた見積もり額でいうと5.6kWは、12.5万円として計算をし、ケーズデンキからのご提示された見積額とほぼ一致するのでやはり、5.6kWは12.5万円が、現状、市場価格なんだろうか?とちょっと不思議に思っているところ。変わらない値段にて、ご購入された方もいらっしゃるようですねhttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000686950/SortID=19389086/#tab何れにしても、今朝、申し上げた目標額を目処に交渉された方がいいと思っております。さんと同じように3台まとめてご購入された方もいらっしゃるのはご存知ですよねhttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000737535/SortID=19367753/やはり、底値と同額にて購入されているみたいですよ。化粧カバーの長さはGLからスリーブまでの長さを推測したものですというのも、建築基準法では、階高や1階の天井裏など一律に確定した基準寸法がないため、一般的な戸建て住宅の基準を想定して必要とする冷媒管や化粧カバーの長さを予測し算出しておりますそれ故に、僅かなズレが生じ、若干不足していたりする事も有り得ますのでその点、ご承知置き願います。XseriesのAS-X56E2なら上記の三菱と同じ金額、>もしくは少し安く出来ますよ!と言われました。seriesの8畳用と6畳用です。これは自動おそうじが付いてるので、いいなぁと思いました。お部屋の形状は、L字で取り付け位置が部屋の中央付近なのか?それとも隅になるのか?によって気流制御も大切な要因にもなって来ます真横気流が大切となる取り付け位置だとすると富士通/Xシリーズは、サイドファンの気流を常に稼働させる事を前提としています何故なら、冷気・暖気の吹き出し口は、180°ワイド気流でなく暖房時/170°、冷房時/130°。このサイドファンは冷気暖気を吹き出すのではなく送風のみとなっています。実際は166°ワイドとなります。冷房時はスイングさせると可能です。部屋の四隅付近の取り付け位置だとするなら左右風向ルーバーは90°方向へ固定調整も可能です一方、富士通/Xシリーズでは、ルーバーは右なら右向き左なら左向きと、左右風向ルーバーは連動しての稼働となるため90°方向へ固定しての気流は出来ません。ちなみに、パナソニックでは、この90°方向への対応も出来て真横方向180°への気流も可能です。ところで、部屋の取り付け箇所は、どのような感じになるのでしょうかご参考まで。22:32(1年以上前)>wenge-iroさんケーズさんでの見積りは予想での見積りらしく、もしかしたら追加になるかもしれないから現地見積りさせて下さいと言っていました。見積り書には一応2階→1階配管延長に2台分で28,080円とあります。リビングはL字型で、部屋の隅に設置する予定です。2階の2部屋も隅に設置予定です。wenge-iroさんの富士通の説明を読むと全然ダメそうですね(汗)自動おそうじに若干傾いてましたが、まず部屋の設置場所からして富士通のエアコンが効きにくそうな気がします。ケーズの方がパナソニックは、パワーが無いとは言っていましたが本当でしょうか?パナソニックも性能が良さそうだったので見積りしてもらいたかったのですが、お勧めしませんと言われてしまいました。技量が発揮できないこともありますので。真空引きで施工することを確認されておくのがよろしいかと思います。23:39(1年以上前)>真空ポンプさんこんばんは。サルやチンパンジーですか(汗)恐ろしいですね。引っ越しと同時に少しの間、仕事を休むので平日の取り付けをお願いしようと思います。繁忙期とは3月でしょうか?その頃は多分エアコンを使用しないと思うので時期を考えてみます。部屋の隅に設置なら、富士通/Xシリーズは止められた方が良いのかも知れませんね。その点、三菱の方が気流制御は適応します。湿度戻り」を回避できる「省エネファンモード」が備わっており、一方の三菱では回避できません。視点により長所短所は入れ替わります。次に、パナソニックの件ですが店員さんは、どのようなニュアンスで仰ってしかも、ご自身がご使用になられているのか?判らないのですが私は、ユーザーであり非常に満足しています。)というのも、今の時期の暖房では、低温時に温風が途絶えず連続運転が可能とする機種はないからです。詳細に申し上げると、まず、温風が途絶える動作はサーモオフと霜取り運転があります前者は、設定温度に到達すると、一旦、温風の吹き出しを止めてしまうサーモオフという動作になります。霜取り運転を行います。この運転に入る頻度は、スタンダードより上位モデルの方が成り難く、霜取り運転に掛かる所要時間も少なくて済みますこの運転をできるだけ回避するよう特化させたのが寒冷地仕様ですパナソニックの上位モデルでは、特にエネチャージ搭載機は低温時に乾燥した状況なら、サーモオフや霜取り運転にも入らず温風は吹き続け、正に、連続運転が可能となる唯一の機種だと思っています。(検証済みです)(上記にて、私の評価と食い違うスレッドがありますがどちらを信用なさるのか?りららママさんのご判断に委ねます。)例え、三菱の寒冷地仕様/スバ暖やその他のメーカーの上位機を含めた寒冷地仕様であっても連続運転は出来ません。」の制御が相応しいのです。これについて、三菱の上席の方にお聞きした事もあるのですがやはりサーモオフに入ってしまうようでこの件について認められていました。よって、ケーズの店員さんは失礼ですが、おそらくご使用もなさっておられないと思いますよ(私の方が詳しいじゃないのかな...徹底的に検証までしていますので)多分、どこからか?口伝えでお聞きになられた思い込み情報かと...それか意図的に仰っているとか...その店員さんは、首に何処かのメーカーの札を下げていなかったでしょか所謂、販売促進のため、メーカーからの派遣要因と云われるヘルパーの皆さんですそれとも社員の方だったのでしょうか?もし、強引なまでに、富士通をお勧めになられたのなら富士通のヘルパーさんかな?それとも販促金が多いとの理由かも?知れません。従って、パナソニックは十分に満足しております出来たらエネチャージ搭載機をお勧めしたいのですがただし高額です。さんのお住いの地域の気候ではそこまでの暖房能力は必要ではないように思われます。お勧めするのなら、販売店も限定的にはなってしまいますがエディオンで販売するパナソニック/Xシリーズ・14年リモデルTAEシリーズです。15年モデルの型落ちですからお安くご購入できるかと思います評価は、14年Xシリーズの掲示板をご覧下さい。16:53(1年以上前)>wenge-iroさんこんにちは。親身にいつもありがとうございます!富士通も設置場所においては良い事もあるんですね。ヤマダ電機で見積りしてもらいましたが、富士通のストラップを下げてました。パナソニックの件はケーズ電機にて社員の方でした。三菱の見積りをした方とは別の方です。この方は富士通もお勧めしないと言っていました。「2年に1度くらいでリコールがあるんですよ。ご新築ですしお勧めしません。」みたいな感じでした。聞く方を間違えたと思いました。パナソニックは洗濯機もとても優秀で、初めはパナソニックで電化製品を揃えたかったくらいです。性能も申し分なさそうですね。ここまで詳しくメーカーに偏りなく教えてもらえて本当にこちらで聞いて良かったです。店員さんよりwenge-iroさんからの説明がわかりやすく、公平だと思いました。こちらは冬はほとんど雪も降らず寒くても10°Cいくかいかないかくらいなので炬燵で過ごせます!でも引っ越せば部屋が広くなるので暖房も必要になりそうなので、重要視していきたいと思います。57,888円、3台目も同じ機種でこちらは22,356円、取り付け工事、化粧カバー、2階→1階延長配管込みで337,284円でした。これ以上は下がりませんか?と聞いたんですが、これが最終価格ですね。リビング用は20畳用が良いですよとおっしゃってました。室外機も耐塩害室外機でした。30万以下で出してくれる所は少ないですね(汗)ケーズさんでは日立の見積りも出してもらったんですが、こちらは30万ちょうどくらいで、しかし三菱とダイキンを、ごり押しするので見積り書をもらうのを忘れてしまい、機種がわかりません。明日、またケーズに行こうかと思っています。一応三菱の交渉に行きますが、パナソニックの見積りもお願いしてみようかと思います。57,888円、>3台目も同じ機種でこちらは22,356円、取り付け工事、化粧カバー、>2階→1階延長配管込みで337,284円でした。リビング用に、当初は5.6kWのご予定だったのに6.3kWに変更となっているのは何故ですかその他、寝室用も子ども部屋も2.2kWと同じ能力に変更されていますよねもしかすると、適正能力はお決めになられていないのではないですか...お店の言われるままなのかなと能力選定につきましては、建築士さんに各部屋の負荷計算をしていただいて適正能力を据付けるのが確実です。これは、お聞きになられてはいないのでしょうか(ここの状況を是非とも教えて下さい)ただ、自社の住宅性能おいて、過信から招く能力選定ミスを施主が住むようになってから、訴えるケースもなくはないです何れにしても、適正能力を確定する事が先決そうでなければ、お店を変える度に、推奨能力も異なり機種選定さえ、ままならない状況に陥ります。それとエディオンで選定して戴いた、TAEシリーズ/6.3kWですが6.3kW以降の能力機では、再熱除湿が搭載されていないため出来ることなら避けたいですね。部屋の熱負荷を考慮して、再熱除湿機能付きの5.6kWが適正能力であれば、それに越した事はありません今日も、量販店へお出掛けになられるようなので取り急ぎ、お伝えさせて戴きます。10:43(1年以上前)>wenge-iroさんおはようございます!部屋が17,5畳です。伝えた所その大きさなら20畳用がいいです。5,6kwは小さいですよと言われてしまいました。大きい方が電気代も安いです。言われるがまま違う大きさの機種で見積りをされてしまいました。ここは私の優柔不断な所がダメな所です。同じ大きさのを聞いてみます。すいません(汗)子供部屋のも寝室も何故か同じ大きさになってしまい、見積り書を見て気付きました。新居の方もこの大きさで大丈夫なのか、またキチンと確かめてみます。ここら辺がちゃんとしていないと、wenge-iroさんも何を勧めていいのかわからないですよね。すいません(汗)今日はケーズ電機に行って、交渉してきます。さん今日という時間を浪費しないようにするためお出掛けの前にお伝えさせて戴きます「17.5畳」と部屋の広さだけの条件をお伝えして能力選定をされたという事は、私からすると申し訳ないのですが、その担当された方を当てにしてはいけないですよ最低限、次のような設置環境条件をお伝え下さいお伝えしても能力選定も出来ない担当者なら担当者を変えてください。マンションにお住いの方への質問事項もございますそこは省いてお伝え下さいね。私としても...気が気でなく心配です。お住いの地域を伏せておきたい場合は、気象庁発表の過去のデータから地域の最高気温と最低気温をご記入願います。12:45(1年以上前)>wenge-iroさん返信ありがとうございます!助かります(汗)�@鹿児島市です。地域は市街地よりもかなり南です。�A雪はほぼ降りません。�B戸建て新築の二階建てです。�GLDKのみL字型、他の2部屋は長方形です。�H3部屋ともに設置場所は部屋の端です。気流制御は気になりません。�ILDKは南に170×200の窓が1つと東に80×100の腰窓が2つ、子供部屋は南に80×100の上げ下げ窓が3つと東に1つ、寝室は南に160×180の窓が1つ、西に80×100の上げ下げ窓が2つです。�K天井は2700くらいです。�M換気システムは24時間換気と記載があります。�Nまだ住んでいないので、なんとも言えませんが、リビング側に2,5間のウッドデッキがあり、屋根も付ける予定なので南側ですが直射日光は当たらないと思います。2階は南側からの直射日光が当たる恐れがあります。�OLDKは冷暖房付ける予定です。あとの2部屋は冷房のみ使用予定です。�Q床暖房は無しです。�S平日の昼間はいない事が多いですが、休日や学校の長期休みは昼間いる事が多いです。普段は夜間の方が電気を使います。メーカーのこだわりはなく、機能的にはちゃんと冷房が効いて、自動おそうじが付いている機種、かつ省エネならどれでもいいです。予算は3台で30万以下です。10:19(1年以上前)>wenge-iroさんケーズ電機に行ってきましたが、頑張って32万円で。旦那はそれでいいんじゃない?と言いましたが、私はヤマダ電機で見積りしてもらった富士通の2台目3台目自動お掃除機能付が捨てきれません(汗)リビングのエアコンだけ真ん中あたり付けてもらおうかな?とも思っています。今日朝一で、ヤマダ電機さんのエアコン取り付けの現地見積りをしてもらった所、総額でケーズ電機さんの三菱3台の金額と同じくらいか、少し割引きしますよ。天井高は、設計図を見た所2400でした!すいません(汗)これは2階も同じです。小屋裏は1400以下の天井です。これは独立しています。値段を頑張って貰えているようですねこれから何となく、長くお付き合いの出来る店員さんは見つかりそうですかさて、ご参考になればよいのですが戴いた情報をもとに負荷計算をしてみました。2.20kW子供部屋の適正能力は、定格冷房能力2.5kW内訳として...設置部屋は、南西に位置し、上は屋根であることこれに加え、部屋の広さに対して窓面積率は規定基準の88%と、特別、冷房負荷は大きくありません従って、定格冷房能力は、2.5kWの結果となります私からご提案する適正能力は、当初、予定されていた各能力とは一部異なりますが、ご参考になれば幸いです。22:47(1年以上前)>wenge-iroさんこんばんは!事細かに計算してくださりありがとうございます。LDKなんですが、和室の戸を開けると20畳ほどになってしまうのです。エアコンを付けている間は閉める予定ですが、もしお客さんが来た場合どうしようか。してもらったヤマダ電機さんに行き、富士通の機種を見積りしてもらいました。2台目3台目が自動お掃除機能付きなのが魅力的で、LDKの事情を話した所AS-X63E2の大きいのも見積りを出していただきました。seriesの8畳、6畳です。2階→1階の延長配管2台分込みで330,268円でした。旦那はもうそれでいいんじゃない?と言っています。うん?20畳ほど...ですかそうするとLDKは17.5畳ですから差し引きすると、2.5畳の和室って事になりますよ合っていますかね〜。さんも出来るだけ正確な情報をお願い...しますよ。23:39(1年以上前)>wenge-iroさんLDKの17,5畳と言うのは水回りへ行く廊下も合わしての畳数です。そこはドアや仕切りがないのでLDKに合わせているようです。4,5畳の和室と合わせると22畳ほどになってしまうのです。普段は和室は閉めきってエアコンは使うので、18畳用でも大丈夫かと思いますが、来客があった場合を考えての20畳用だそうです。あいまいな情報ですいません(汗)8畳用を子供部屋に、6畳用を寝室に付ける予定です。ここは冷房しか付けない予定です。S112にて計算したものですあと、どうしても気になりましたのが6.5畳の寝室です。設置条件は、南西に位置し、西にも開口部の在る、上は屋根ですよねこれは最も熱負荷の掛かる環境条件なのです私なら、この部屋に2.2kWは避けます正直な所、2.5kWか2.8kWするのかそちらで迷ったくらいですですから、最初から選択肢に2.2kwはありませんでしたよご参考まで。07:16(1年以上前)>wenge-iroさんおはようございます!5,6kwでも大丈夫なんですね。どちらも見積りを出してもらっているので話し合ってどちらか決めたいと思います。あと寝室ですが南西に窓がある部屋なのでこちらは2,5kw〜がいいと言う事ですね!適正な大きさがわかったので、こちらを参考に予算内で買えるように頑張ります!何度も親身に返信ありがとうございます。」これに加え、上記での冷房負荷の計算式をご覧になられるとお分かりのように計算式の最後に1.12を掛け合わせていますその数値は、お住いの地域での地域補正係数を表します東京の気候を基準に1.00、それより上回りますのでそれだけ真夏の熱負荷が大きい事を意味します。このように熱負荷を増大させる要因が多く唯一緩和してくれるのは新築で気密性の高い住宅条件のみなのです何れにしても、私の意見だけでは不安でしょうから店員さんを始め、沢山のご意見を伺ってご判断されるといいですよ。23:13(1年以上前)>wenge-iroさんこんばんは。いつもお返事ありがとうございます。余裕をもって、6,3kwにしようかと思います!決断出来ました!寝室はおっしゃる通り、日中日当たりも良く夕方は西日が射したりと冷房負荷が大きいかと思います。こちらも子供部屋と同じ大きさに変更しようと思います。wenge-iroさんの説明や助言がとても役に立ちました。新着ピックアップリスト【欲しいものリスト】初めての自作PC【欲しいものリスト】分類aなど上記項目を選択してください。【欲しいものリスト】分類aなど上記項目を選択してください。【欲しいものリスト】デュアルシステム(倹約編)【欲しいものリスト】デュアルシステム(理想編)ピックアップリストトップこのコンテンツはJavaScriptを使用しています。