感震ブレーカー(ユニット)付分電盤取付け感震ブレーカー(ユニット)付の分電盤取付け工事です。↓古いものを取り外し↓新規取付です。住宅用に施設してありますスッキリポール(電気ポール)の建替え工事です。既設のポールが強風にあおられ腐食部分で折れてしまいましたのでその横に新しく同じ仕様のスッキリポールを建てました。↓既設のスッキリポール折れた部分を補強し何とか建っています。↓既設の横に穴を掘り建てます。↓既設ポールから設備を移行し、撤去し完成です。蓋と側面を取り外します。↓新規にプラスチック製のものを取り付け配線をつなぎ替えて完了です。今回は主幹のケーブルも新しく太くしました。標準タイプBQR36182です。コメント(0)インターホン取替工事インターホン取替工事です。おきましてスイッチ取替電気工事を行いました。↓金属プレートで中のスイッチはフルカラータイプで旧式のものですが現在でも商品としてメーカー生産をしております。↓新しくワイドスイッチにしました。押すところが大きく見やすいのが特徴です。デザイン的にもスッキリしております。配電盤を現行の住宅用分電盤に取り換える工事です。↓新規に取り換えた現行の住宅用分電盤です。見た目もそうですが、分電盤内の配線やブレーカーもスッキリします。分電盤に取り付いております漏電遮断器の取替工事です。漏電遮断器の接続箇所が発熱しとけてしまいましたので新しく互換性のある漏電遮断器を取り換えました。↓発熱した分電盤(火災の原因になります)↓破損した漏電遮断器(左)と新しい漏電遮断器と漏電遮断器を取り外した分電盤です。↓漏電遮断器を取付け直し完了です。今回の原因は漏電ではなく接続箇所の不良による発熱でした。L3という箇所に接続された電線をつなぐ接続端子とL1の電源バーとの距離が近くその間に挟まれたプラスチック部分が抵抗不可となり発熱したことが原因となります。(電気メーター)の取付け木板が経年劣化で腐食し、メーターが落ちてしまったので取付板をプラスチックに取り換えて再度取付け直しをしました。↓取替前取付板が腐食しメーターがずり落ちてしまっている状態。↓取付板を交換しメーターを再度取り付けなおしました。メーターの再取付け(封印破砕)は電力会社への申請が必要となります。biz」は、電気設備工事のプロ株式会社さつき電気商会(港区)が運営しています。LAN工事、電気容量の変更、LED照明やランプの取付、省電力や動力設備などあらゆる電気工事のご相談にのります。一般住宅のインターフォン・コンセント・換気扇の取付など承ります。太陽光発電・オール電化にも対応します。電源送り、電気メーター工事太陽光発電やオール電化などの電気工事まで承ります。