今日は37kWスクリューコンプレッサーの修理に伺いました。タンクのオイルを抜きながらオイルクーラーの清掃です。クーラーは斜めに組み込まれていて、準備したストレートの専用ノズルで隅々まで清掃を行いました。写真は交換前のラインフィルターのエレメントです。圧縮機は1年毎にオイルセパレーターエレメントの交換を行っているので、オイルの二次側への持去りは少ないと思われますが、汚れています。ラインフィルターが吸着効果を出しているという事はラインサイドには油分は流れていませんが、クリーンなエアーを追及したい場合は、ラインフィルターエレメントも1年毎に新品に交換する必要があります。毎年エレメントの状況を確認して、交換サイクルについてはお客様と打ち合わせを行います。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。technology.。