製品に関する情報や、カタログのダウンロードなどはこちらから。木村工機についてのご案内です。はじめ、仕事内容や社員の声、採用メッセージなどを掲載しています。環境エアビーム環境エアビーム全空気式放射整流ユニット風を感じないゆらぎ放射MENU用途すべてはユーザー様の笑顔のために「省エネルギー」「省スペース」「省コスト」我々は建築、設計、設備の専門家のお声に応えるべく日々製品開発を重ねてまいりました。そんな中少なからず聞こえてくるのが「風が直接あたるのが不快」というユーザー様の声でした。空調メーカーとして、つくれるものがあるエアビームは空調機や外調機の能力を最大限に活かしながら、風の吹出しを最小限に抑え、放射空調の快適性を実現します。「誰のための空調か」そんな原点に改めて気づかせてくれた大切な製品です。「対流」から風を感じない「ゆらぎ放射」へヨーロッパで古くから用いられている放射(輻射)空調。そのやわらかく上質な空間は理想の環境と言えます。放射空調は天井に水配管をめぐらせる水方式が主流ですが、温暖湿潤気候の日本では結露対策が欠かせず、漏水対策などで空調システムが複雑化しコストも膨らみます。エアビームは一般に普及している対流式空調機に接続するシンプルな吹き出しユニット。コストを抑え対流式空調機の能力を最大限に活かしながら放射空調の心地よさを提供する空調のベストミックスです。手の届く放射空調エアビームは空調機や外調機の冷温風を利用する空気式。既存の設備をそのまま利用できます。シンプルな実力派エアビームはシンプルな吹き出し口。これまでの空調に「超快適」をプラスします。電子機器が多い場所では水漏れリスクを避けたいもの。エアビームは空気を利用する放射式空調です。業務用の空調機や外調機にはもちろん、ダクト式であればエアコンにも接続でき住宅でも使われています。エアビームのしくみエアビームには省エネ効果と快適性を高めるための工夫がいっぱい。エアビームにしかつくれない空気質があります。室内空気をパネル内に誘引し、空調機からの冷温風と混合します。省エネ効果の高い13°C低温送風でも、パネル内で誘引混合するため結露することがありません。放射アルミ製放射フィンからの熱放射により、室内全体を温度ムラなく包み込むように空調します。暖房時には足元まで暖かく、冷房時にも冷えすぎることがありません。ゆらぎ室内空気を誘引し優しい温度に整えた空気をからだに感じない程度の緩やかな風速で、ゆっくりと吹き出します。熱放射にわずかな気流をプラスすることで空調機での加湿や除湿、除塵が可能となり、立ち上がり時間の短縮にも効果的です。環境イオン・オゾン発生器や音響スピーカー、LED照明の組込みが可能です。イオン・オゾン発生器は大気中の水分のほか空調用加湿器から供給される水分と結合し、より大きな効果を発揮します。エアビームが実現する空調ソリューション快適に過ごすために欠かせない冷暖房。その心地よさも長い時間からだに直接風があたってしまうと冷え過ぎや乾燥の原因になってしまいます。エアビームは、熱放射とわずかな気流を併用する新しい空調方式。人にもモノにもやさしさをお届けします。オフィス不快感を解消し、オフィスの価値を高めます。エアビームは空調機の加湿・除湿に対応でき、快適なクールビズ・ウォームビズを実現します。病院ベッドの上で長い時間を過ごす患者様にやさしい空調です。エアビームによる熱放射は上下温度差が少なく、働く人にとっても快適です。ホテル客室内は限られたスペースのため風があたるのを嫌う方は多いとのこと。エアビームなら安心してお使いいただけます。産業用デリケートな計測や生産過程で気流の影響を抑えます。エアビームは大切な製品の品質の向上にも役立ちます。空調機プラスアルファのデザインを遊ぶエアビームはオプションでカラーや柄の選択が可能です。天井面とカラーを合わせる、お部屋のアクセントにする、プリントで彩を添えるなど、空調の吹出口をインテリアの一部として遊び心を加えることができます。600色以上に、プリントパネルは標準6パターンのほかオリジナルデザインにも対応しています。プリントパネル特別なインクジェットプリンターでお好みの柄をプリントできます。※画像は標準パターン:セルクルグレーカラーパネルお部屋の色に合わせて日塗工600色以上の中から自由に色を選べます。※画像は天井/エアビームともに72-30H縦設置スリムタイプを縦設置した会議室。外気温度-8.8°C~-2.1°C床面からの高さ200mm~2700mmにおいて、設定温度22°Cに対し21~23°Cを保っています。設定湿度50%に対しほぼ50%前後を保っています。PMV値はほぼ±0.5以内に収まっています。窓面からの距離1300mmにおいて、11時以降は高さにかかわらずほぼ21°C~23°Cを保っています。風量、給気入り口温度により取付個数が変わります。風量、給気入り口温度により取付個数が変わります。風量、給気入り口温度により取付個数が変わります。風量、給気入り口温度により取付個数が変わります。風量、給気入り口温度により取付個数が変わります。風量、給気入り口温度により取付個数が変わります。風量、給気入り口温度により取付個数が変わります。風量、給気入り口温度により取付個数が変わります。風量、給気入り口温度により取付個数が変わります。風量、給気入り口温度により取付個数が変わります。風量、給気入り口温度により取付個数が変わります。風量、給気入り口温度により取付個数が変わります。風量、給気入り口温度により取付個数が変わります。風量、給気入り口温度により取付個数が変わります。風量、給気入り口温度により取付個数が変わります。風量、給気入り口温度により取付個数が変わります。風量、給気入り口温度により取付個数が変わります。風量、給気入り口温度により取付個数が変わります。風量、給気入り口温度により取付個数が変わります。イオン・オゾン発生器、音響スピーカーは附属しません。Reserved.木村工機株式会社ウェブサイト(https://www.kimukoh.co.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。FirefoxOperaSafari閉じる。