店舗様から駐車場などを照らす外灯の件でご相談を受けました。季節により日の入りの時間が異なるため(暗くなる時間が冬は早く夏は遅い)結局、人の手で照明をON/OFFしているとのことでした。この制御スイッチはソーラータイムスイッチという商品で、日の出、日の入りのデータがスイッチに記憶されています。22:00の5分過ぎに消灯」という設定をすれば、どの季節でも日の入り30分前に駐車場の外灯が点灯し、22:00を5分過ぎた時刻に消灯します。この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。設備が更新時期を迎え、漏電がおきやすくなり、ひとたび漏電が起きるとメインのブレーカーがトッリプしてしまい不便とのご相談を受けました。配線用ブレーカーを漏電付のものに変更し、個々の配線で漏電を検知する方法をご提案しました。↓この安全ブレーカを小形漏電ブレーカに取替ます。↓メインブレーカも併せて交換しました。この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。コンセント取替お客様からコンセントが焦げているので交換してほしいとの連絡をいただきました。状況を確認すると写真の通りでした。長い間、コンセントを差しっぱなしにすると電源プラグの間にホコリがたまることもあります。そこに湿気が加わると、電源プラグの刃の間で火花放電が繰り返されます。その熱がコンセントに接する絶縁部を加熱し、電源プラグの刃と刃の間に「トラック」と呼ばれる電気の道をつくります。そこから放電をおこし、発火、最悪火事に至ります。これが上記写真のようなトラッキング現象と呼ばれるものです。↓カバーも変形していたので、併せて取り替えました。家具の裏など、ホコリのたまりやすい場所のコンセントには要注意!まめにチェックしてホコリを拭き取りましょう。洗面所や台所など、湿気が高く湯気や水滴が直接かかる位置にあるコンセント。時々電源プラグを抜いて、乾いた布で水気をシャットアウトしましょうこの度はご依頼いただきありがとうございました。本日は工場での電気工事です。新たにトランスを増設、これに併せケーブル、ブレーカーも増設することになりました。工事風景をご案内します。↓こちらのキュービクルから↓こちらの盤までケーブルを敷設します。写真はブレーカー取付後です。地中埋設(管路式)の空配管を利用して150SQのCVTを盤からキュービクルまで二条敷設します。↓途中のマンホールです。穴をのぞくとこんな感じです。↓配電盤のついている建物側です。↓CVTを通して↓ブレーカーに接続しました。↓建物屋側にBOXを取付け、ほこり、雨水、小動物等の侵入を防ぎます。↓キュービクル側もCVTを接続しました。↓耐圧試験も無事終了したので、別に設置した大型のスポットクーラーの試運転もして、動作を確認しました。この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。biz」は、電気設備工事のプロ株式会社さつき電気商会(港区)が運営しています。LAN工事、電気容量の変更、LED照明やランプの取付、省電力や動力設備などあらゆる電気工事のご相談にのります。一般住宅のインターフォン・コンセント・換気扇の取付など承ります。太陽光発電・オール電化にも対応します。株式会社さつき電気商会で施工した事例をご紹介いたします。電気工事BIZを運営する株式会社さつき電気商会は、名古屋市の法人向け電気工事専門店。ご依頼の際、参考にしてください。