出題されている接地工事について4択クイズ(一問一答)にしてみました。(※このページでは、一部、2択の問題もあります。)選択肢の中から答えを選ぶと解説も表示されるようになっているので、ちょっとした練習問題としても使えるんじゃないかなと思います。スマホでもできるので(たぶん)、休憩時間やちょっと時間があいたときなど、スキマ時間にポチポチやってみるのもいいかもです。このページの4択クイズをやってみて、ぜんぜん分かんない!というときは、こちらの接地工事の種類と接地抵抗値のページを一度読んでみてからやってみてください。一度読んでからなら、そこそこいけると思います。接地工事の4択クイズ問題1「三相200V電動機外箱の接地線に直径1.6mmのIV電線を使用した。問題の施工方法は、D種接地工事の接地線に直径1.6mmのIV電線(直径1.6mm以上の軟銅線)を使っているので、適切です。100Ω以下(※1の場合500Ω以下)※1)地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する場合。※2)移動して使用する電気機械器具の接地線で、多心コードまたは多心キャブタイヤケーブルの1心を使う場合。問題2「単相100V移動式の電気ドリル(一重絶縁)の接地線として多心コードの断面積0.75mm2の1心を使用した。問題の施工方法は、移動式の電気ドリルの接地線に多心コードの断面積0.75mm2(0.75mm2以上)の1心を使っているので、適切です。100Ω以下(※1の場合500Ω以下)※1)地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する場合。※2)移動して使用する電気機械器具の接地線で、多心コードまたは多心キャブタイヤケーブルの1心を使う場合。問題3「移動して使用する電気機械器具の金属製外箱の接地線として、多心キャブタイヤケーブルの断面積0.75mm2の1心を使用した。問題の施工方法は、移動して使用する電気機械器具の金属製外箱の接地線に多心キャブタイヤケーブルの断面積0.75mm2(0.75mm2以上)の1心を使っているので、適切です。100Ω以下(※1の場合500Ω以下)※1)地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する場合。※2)移動して使用する電気機械器具の接地線で、多心コードまたは多心キャブタイヤケーブルの1心を使う場合。問題4「低圧電路に地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を設置し、接地抵抗値が300Ωであった。地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を設置する場合、D種接地工事の接地抵抗値は500Ωまで許容されます。問題の接地抵抗値は300Ω(500Ω以下)なので、適切です。100Ω以下(※1の場合500Ω以下)※1)地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する場合。※2)移動して使用する電気機械器具の接地線で、多心コードまたは多心キャブタイヤケーブルの1心を使う場合。問題5使用電圧100Vの低圧電路に、地絡が生じた場合0.1秒で自動的に電路を遮断する装置が施してある。この電路の屋外にD種接地工事が必要な自動販売機がある。その接地抵抗値は、電気設備の技術基準の解釈により、1[Ω]以下でなければならない。地絡が生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置が施してある場合、D種接地工事の接地抵抗値は、電気設備の技術基準の解釈により500Ω以下でなければなりません。100Ω以下(※1の場合500Ω以下)※1)地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する場合。※2)移動して使用する電気機械器具の接地線で、多心コードまたは多心キャブタイヤケーブルの1心を使う場合。スポンサーリンクスポンサーリンク問題6三相200V、2.2kWの電動機の鉄台に施設した接地工事の接地抵抗値を測定し、接地線(軟銅線)の太さを検査した。接地抵抗値および接地線の太さ(直径)の組合せで、適切なものは?ただし、電路には漏電遮断器が施設されていないものとする。電動機の電圧が200Vであることから、使用電圧は300V以下なので、電動機の鉄台に施設されている接地工事はD種接地工事です。D種接地工事の場合、接地抵抗値は100Ω以下(漏電遮断器が施設されていない場合)、接地線(軟銅線)の太さは1.6mm以上でなければなりません。2.0mm」になります。100Ω以下(※1の場合500Ω以下)※1)地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する場合。※2)移動して使用する電気機械器具の接地線で、多心コードまたは多心キャブタイヤケーブルの1心を使う場合。問題7床に固定した定格電圧200V、定格出力2.2kWの三相誘導電動機の鉄台に接地工事をする場合、接地線(軟銅線)の太さと接地抵抗値の組合せで、不適切なものは?ただし、漏電遮断器を設置しないものとする。三相誘導電動機の定格電圧が200Vであることから、使用電圧は300V以下なので、三相誘導電動機の鉄台に施設される接地工事はD種接地工事です。D種接地工事の場合、接地線(軟銅線)の太さは1.6mm以上、接地抵抗値は100Ω以下(漏電遮断器を設置しない場合)でなければなりません。100Ω以下(※1の場合500Ω以下)※1)地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する場合。※2)移動して使用する電気機械器具の接地線で、多心コードまたは多心キャブタイヤケーブルの1心を使う場合。※直径1.6mmを断面積に換算すると約2mm2になるので、断面積0.75mm2の銅線は直径1.6mmの銅線よりも細くなります。0.8^2$$=2.0096$[$\mathrm{mm}^2$]問題8工場の三相200V三相誘導電動機の鉄台に施設した接地工事の接地抵抗値を測定し、接地線(軟銅線)の太さを検査した。接地抵抗値および接地線の太さ(直径)の組合せで、適切なものは?ただし、電路に施設された漏電遮断器の動作時間は0.1秒とする。三相誘導電動機の電圧が200Vであることから、使用電圧は300V以下なので、三相誘導電動機の鉄台に施設されている接地工事はD種接地工事です。D種接地工事の場合、接地抵抗値は500Ω以下(0.5秒以内に動作する漏電遮断器が施設されている場合)、接地線(軟銅線)の太さは1.6mm以上でなければなりません。1.6mm」になります。100Ω以下(※1の場合500Ω以下)※1)地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する場合。※2)移動して使用する電気機械器具の接地線で、多心コードまたは多心キャブタイヤケーブルの1心を使う場合。問題9工場の400V三相誘導電動機の鉄台の接地抵抗値[Ω]を測定した。この接地抵抗値は、電気設備の技術基準の解釈により、1[Ω]以下でなければならない。1にあてはまる値は?ただし、400V電路に施設された漏電遮断器の動作時間は0.1秒とする。三相誘導電動機の電圧が400Vであることから、使用電圧は300Vを超えるので、三相誘導電動機の鉄台に施設されている接地工事はC種接地工事です。電路に0.5秒以内に動作する漏電遮断器が施設されている場合のC種接地工事の接地抵抗値は、電気設備の技術基準の解釈により500Ω以下でなければなりません。100Ω以下(※1の場合500Ω以下)※1)地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する場合。※2)移動して使用する電気機械器具の接地線で、多心コードまたは多心キャブタイヤケーブルの1心を使う場合。正解は、D種接地工事です。1で示す部分の接地は、単相200Vを電源とする電気温水器の接地です。したがって、使用電圧は300V以下なので、1で示す部分の接地工事はD種接地工事になります。100Ω以下(※1の場合500Ω以下)※1)地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する場合。※2)移動して使用する電気機械器具の接地線で、多心コードまたは多心キャブタイヤケーブルの1心を使う場合。問題111で示す部分の接地工事の種類およびその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして、正しいものは?なお、引込線の電源側には地絡遮断装置は設置されていない。1で示す部分の接地は、単相3線式100/200Vが接続されている(引き込まれている)電灯分電盤の接地端子の接地です。したがって、使用電圧は300V以下なので、1で示す部分の接地工事はD種接地工事になります。引込線の電源側には地絡遮断装置は設置されていないことから、接地抵抗の許容される最大値は100Ωになります。100Ω以下(※1の場合500Ω以下)※1)地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する場合。※2)移動して使用する電気機械器具の接地線で、多心コードまたは多心キャブタイヤケーブルの1心を使う場合。問題121で示す部分の接地工事の種類およびその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして、正しいものは?なお、引込線の電源側には地絡遮断装置は設置されていない。1で示す部分の接地は、三相3線式200Vと単相3線式100/200Vが接続されている(引き込まれている)配電盤の接地端子の接地です。したがって、使用電圧は300V以下なので、1で示す部分の接地工事はD種接地工事になります。引込線の電源側には地絡遮断装置は設置されていないことから、接地抵抗の許容される最大値は100Ωになります。100Ω以下(※1の場合500Ω以下)※1)地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する場合。※2)移動して使用する電気機械器具の接地線で、多心コードまたは多心キャブタイヤケーブルの1心を使う場合。1で示す部分のコンセントは、単相200V用20A接地極付コンセントです。したがって、使用電圧は300V以下なので1で示すコンセントの接地極の接地工事はD種接地工事になり、コンセントが接続されている電路には0.5秒以内に動作する漏電遮断器が施設されているので、接地抵抗の許容される最大値は500Ωになります。100Ω以下(※1の場合500Ω以下)※1)地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する場合。※2)移動して使用する電気機械器具の接地線で、多心コードまたは多心キャブタイヤケーブルの1心を使う場合。1で示す部分の接地は、三相200Vを電源とする電動機の接地です。したがって、使用電圧は300V以下なので1で示す部分の接地工事はD種接地工事になり、電動機が接続されている電路には0.5秒以内に動作する漏電遮断器が施設されているので、接地抵抗の許容される最大値は500Ωになります。100Ω以下(※1の場合500Ω以下)※1)地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する場合。※2)移動して使用する電気機械器具の接地線で、多心コードまたは多心キャブタイヤケーブルの1心を使う場合。問題15「乾燥した木製の床の上で取り扱うように施設する三相200V(対地電圧200V)空気圧縮機の金属製外箱部分」この金属製外箱部分のD種接地工事は、省略できるか?省略できないか?ただし、電路には定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以下の電流動作型の漏電遮断器が取り付けられているものとする。正解は、省略できるです。低圧の機械器具を乾燥した木製の床などの絶縁性のものの上で取り扱うように施設する場合、D種接地工事を省略できます。問題16「乾燥したコンクリートの床に施設する三相200V(対地電圧200V)誘導電動機の鉄台」この鉄台のD種接地工事は、省略できるか?省略できないか?ただし、電路には定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以下の電流動作型の漏電遮断器が取り付けられているものとする。正解は、省略できないです。低圧の機械器具を乾燥した木製の床などの絶縁性のものの上で取り扱うように施設する場合はD種接地工事を省略できますが、コンクリートの床の場合はD種接地工事を省略できません。水気のある場所以外の場所に施設する低圧の機械器具に電気を供給する電路に、電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器(定格感度電流15mA以下、動作時間0.1秒以下の電流動作型)を取り付ける場合です。問題17「一次側200V、二次側100V、3kV・Aの絶縁変圧器(二次側非接地)の二次側電路に電動丸のこぎりを接続し、接地を施さないで使用した。低圧の機械器具(電動丸のこぎり)に電気を供給する電路の電源側に絶縁変圧器(二次側線間電圧300V以下、容量3kV・A以下)を施設し、絶縁変圧器の負荷側(二次側)の電路を接地しないで使っているので、適切です。取り付けたので、接地工事を省略した。水気のある場所以外の場所に施設する低圧の機械器具に電気を供給する電路に、電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器(定格感度電流15mA以下、動作時間0.1秒以下の電流動作型)を取り付ける場合です。問題の施工方法の場合、単相100Vの電動機を水気のある場所に設置しているので、接地工事を省略できません。問題19「水気のある場所のコンクリートの床に施設する三相200V(対地電圧200V)誘導電動機の鉄台」この鉄台のD種接地工事は、省略できるか?省略できないか?ただし、電路には定格感度電流15mA、動作時間0.1秒以下の電流動作型の漏電遮断器が取り付けられているものとする。正解は、省略できないです。水気のある場所以外の場所に施設する低圧の機械器具に電気を供給する電路に、電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器(定格感度電流15mA以下、動作時間0.1秒以下の電流動作型)を取り付ける場合です。問題の施工方法の場合、三相200V誘導電動機を水気のある場所に施設しているので、D種接地工事を省略できません。4択クイズのまとめページ(一覧)はこちら。鑑別問題で出題されている内容について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。このページは「スイッチ」についての4択クイズです。鑑別問題で出題されている内容について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。このページは「コンセント」についての4択クイズです。鑑別問題で出題されている内容について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。このページは「遮断器と開閉器」についての4択クイズです。鑑別問題で出題されている内容について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。このページは「照明器具」についての4択クイズです。鑑別問題で出題されている内容について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。このページは「電線管工事で使う材料」についての4択クイズです。鑑別問題で出題されている内容について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。このページは「電線・ケーブルと電線を接続する材料」についての4択クイズです。鑑別問題で出題されている内容について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。ついての4択クイズです。鑑別問題で出題されている内容について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。このページは「電気工事で使う工具」についての4択クイズです。鑑別問題で出題されている内容について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。ついての4択クイズです。出題されている「ケーブル工事」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「地中埋設工事」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「金属管工事」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「金属可とう電線管工事」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。ついて4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「金属線ぴ工事」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「金属ダクト工事、フロアダクト工事、ライティングダクト工事」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「ネオン放電灯工事」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「小勢力回路の工事」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「計器に表示されている記号」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。測定回路」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「クランプ形電流計による電流の測定」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「接地抵抗計と接地抵抗の測定方法」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「絶縁抵抗計と絶縁抵抗の測定」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「回路計(テスタ)」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「検電器」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「竣工検査」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。ついて4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「電気事業法」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「電気工事士法」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。ついて4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「配線の図記号」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「絶縁電線・ケーブルの記号」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「電線管・ダクトの記号」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「スイッチの図記号」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「コンセントの図記号」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「遮断器と開閉器の図記号」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「照明器具の図記号」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「電気機器・計器の図記号」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「ボックスなどその他の図記号」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。出題されている「コンセントの刃受の形状(極配置)」について4択クイズ(一問一答)にしてみました。スマホでもできるので(たぶん)、ちょっとしたスキマ時間などにポチポチやってみるのもいいかもです。