カタログ集合管HPクボタケミックスの耐火配管システムクボタケミックスは、これまで単管式排水システム(主に集合住宅用)に延焼防止機能を付加した排水集合管「カンペイ君」と受け口付き直管「カンペイ立て管」を「クボタイカシリーズ」として発売し、実績を積み上げてきました。用い延焼を防止する「耐火ビニルパイプ」をラインナップしました。集合管を使用しない集合住宅の配管でもお使いいただけます。6741(硬質ポリ塩化ビニル管)の性能を有する硬質ポリ塩化ビニル樹脂を用い、中間層に耐火性硬質ポリ塩化ビニル樹脂を用いた三層一体構造です。※耐火性硬質ポリ塩化ビニル樹脂は、膨張黒鉛を塩ビ樹脂100部に対して16部以上配合し、さらに膨張開始温度を260°C以上とすることで、耐火性を高めています。耐火透明継手DV硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃剤入り)耐火性硬質ポリ塩化ビニル樹脂を用いた単層構造です。透明継手の為、カラータフダインブルー接着剤と併用することで、接着剤の塗布状況や挿入状況が目視できます。耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。集合住宅改築の際は作業環境の清潔さが求められるため、管の切断時に粉じんが少ないことがメリットとなる。耐火二層管と比較して管外径が小さいので床下をコンパクトにできる。金属管(鋳鉄管、鋼管)と異なり、腐食しない。際】既設立て管(鋳鉄管、鋼管)のスラブ貫通部の径を大きくする必要がない。材料費、施工費のトータルでコスト縮減が可能。※材料費の算出にはメーカー設計積算価格(平成30年度版)を使用した。耐火ビニルパイプの工事費の算出には、メーカー歩掛りを使用した。認定・評定範囲Certification国土交通大臣認定/(一財)日本消防設備安全センター評定KC耐火ビニルパイプ、KC耐火透明継手DVをご使用の際は、必ず認定書および評定書の内容をご確認ください。ALC、または鉄筋コンクリート床。ALC、または鉄筋コンクリート床。