点検方法が改正されました(平成30年6月1日施行)点検方法の追加や点検周期の延長など幾つの改正が行われています。火災などの災害時に停電してしまった場合でも、設置されている防災設備が動作するように防災設備専用に用意されている電源設備です。そのため、非常時に正常に動作するかどうかを定期的に点検する必要があり、その点検の際に行われるのが負荷試験によるものと内部観察に依るものがあります。商用電源を止められない負荷試験では、模擬負荷装置という試験装置を用いて、発電機に電気的な負荷をかけ発電機の定格出力の30%以上の負荷をかけて運転します。以上の発電機では、模擬負荷装置を導入し、本線とは切り離し実施するのが合理的かと思います。屋上や地階など自家発電設備が設置されている場合には、擬似負荷装置を利用した点検ができない場合があるため、従来の点検方法のあり方を消防庁が検証した結果、改正が行われました。総合点検における運転性能の確認方法は以前は負荷運転のみでしたが、改正後は負荷運転もしくは内部観察等となりました。負荷運転の実施周期は一年に一回でしたが、運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は6年に1回となりました。負荷運転が必要な自家発電設備は以前は全ての自家発電設備が対象でしたが、改正後は原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要となりました。換気性能の点検は負荷運転時に実施することとされていましたが、改正後は無負荷運転時に実施することとなりました。●内部観察とは改正内容で明記されている内部観察が意味するものは下記の項目を確認することを言います。過給器のコンプレッサ翼とタービン翼の運転に支障をきたす汚れや残留物がないことを確認し、部品の損傷や欠損についても確認します。試験器を使用して、燃料噴射弁の開く力が問題のない範囲であることを確認するとともに、燃料噴射弁の先端から液だれがないかも確認します。3シリンダ摺動面の内部観察シリンダライナ摺動面に運転に支障をきたす損傷や摩擦がないことを確認します。4潤滑油の成分分析オイルパン等から潤滑油を抜き取り、その成分に異常がないかを確認します。5冷却水の成分分析ドレインコック等から冷却水を抜き取り、その成分に異常がないことを確認します。●予防的な保全策とは不具合を予防する保全策としては以下のような確認交換等を行います。ヒーター、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は1年ごとに確認が必要となります。フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、パーツごとに用いられるシール材、始動用の蓄電池等についてはメーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。上記改正ポイント2に記載のとおり、自家発電装置の負荷試験または内部監察は保全策を取っていれば6年に一回に行えば良いこととなりました。メンテナンスが大切なことは言うまでもありませんが、点検業者の中には、この改正を負荷運転の年1.回の義務付けと宣伝している所もありますので、正しく理解して頂き対応されるのが賢明です。(参考例)も参照下さい。コメントをキャンセル次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。キュービクルの保安管理は日本電気安全協会に委託することが出来ます。国家資格を持った技術者が万全な点検体制でお客さまの保安管理を丁寧に代行いたします。月次や年次の各種点検や電気設備のアドバイスを行います。豊富な知識と経験を持つ電気主任技術者がお客様にご奉仕します。お気軽にご相談ください。