京セラの6.5kwhマルチDCリンクタイプのリチウムイオン蓄電システムの仕組み太陽光パネルで発電し、蓄電、放電までの流れを解説いたします。太陽光モジュールにて太陽光を直流電気に変換。直流のまま蓄電池に充電。マルチDCリンク用分電盤にて交流変換し家庭内へ。マルチDCリンク用自動切換盤にて交流変換し電力会社へ。従来品と本製品の違い従来品とマルチDCリンクタイプでは変換の仕方が異なります。従来品の流れは以下の通り。太陽光を直流電力に変換。パワコンで直流電力を交流電力に変換。蓄電池で交流電力を直流電力に変換して充電。直流電力を交流電力に変換して家庭内に供給。マルチDCリンクタイプの流れは以下の通り。太陽光を直流電力に変換。直流電力のまま蓄電池に充電。マルチDCリンクにて交流に変換して家庭内へ。マルチDCリンクタイプの場合、発電した直流電力をそのまま蓄電池に供給するので、変換ロスが軽減されるのです。従来品と比較すると6%以上利用効率を改善できます。2つの運用モードマルチDCリンクタイプはシングル発電(押し上げ効果なし)のみの設定です。マルチDCリンクタイプの運用モードはシングル発電のみです。太陽光発電システムの発電電力を売電している時間帯は蓄電池の電気を使用することはできません。その代わり、売電単価の減額はなく、令和2年度(2020年度)の買取価格であれば同額のまま売電することができます。2つのモードは以下の通り。1経済モード(推奨)・電気代が安い夜間帯に蓄電池に充電。・昼間は太陽光の発電電力を家庭内で使用し、余剰分は売電。・朝方や夕方など売電していない時間帯に蓄電池の電気を使用。2グリーンモード・電気代が安い夜間帯に蓄電池に充電。・昼間は発電電力を家庭内で使用し余剰分を蓄電池に充電。マルチDCリンクタイプの保証は?京セラ6.5kwh蓄電システムの保証内容は以下の通りです。蓄電システムを導入することで電気代を削減でき経済効果を得ることができます。蓄電システムを導入する本来の目的は非常時の電源確保。非常時にどのくらい役立つかが本来の商品価値です。マルチDCリンクタイプ6.5kwhの実効容量は5.8kwhで、以下の家電を使用した場合、約11時間も持たせることができます。上記家電製品を合計すると430w程度となります。停電時の日中も継続して充電できるので、災害時も安心してご使用いただけます。