電気メーターの取替前です。電気メーターの取替後です。スマートメーターに切り替わりました。感震センサーユニットの写真です。作動確認のテスト済みです。この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。感震ブレーカーの電気工事は安心施工の株式会社さつき電気商会へご相談ください。今回のお客様は動力電源の引込点を変更したいとの内容でした。今まで動力電源の引込点は隣家借家の屋側に取り付けられていました。借家契約終了に伴い、動力電源を使用出来なくなるため、動力を利用している事務所に引込点を取り付けてほしいとのことでした。建物屋側に引込口取付点と電線を入線するVE管を取り付けます。電気メーターとブレーカーを取り付けました。ブレーカー二次側から手元開閉器へ接続します。これで事務所のエアコンも利用できるようになりました。まで会社の社員寮として利用していたマンションを売却することになったものの、電源は隣接会社のキュービクルから供給しているとのこと。売却にあたり問題を解決してほしいとのご依頼でした。キュービクルからマンションへ接続されている電線を切り離し、改めて中部電力から電力を供給することになりました。引込線取付点から電気メーター~配電盤~分電盤に至る配線配管工事です。電気工事なら安心施工の株式会社さつき電気商会へご連絡ください。お客様は業務で使用する機器のコンセントを新設したいとのご希望でした。お客様の契約が電灯用のみでしたので、動力用の契約も新たに申請し、引込線取付点から分電盤までの引込口配線工事も併せて行う事になりました。コンセントはお客様ご指定のアメリカン電機製20Aと60Aの雄雌(プラグとコンセント)をご用意しました。分電盤に電線を通すため開口しました。分電盤を取り付けました。動力コンセントにはオス側のプラグが付いた状態です。分電盤を取り付けた反対の外壁側にBOXを取り付けました。雨水が侵入しないようにコーキングでがっちりガードしてあります。引込線取付点まで配管、配線しました。この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。1、2階に駐車場のあるお客様からご相談でした。駐車場は外灯を含め、暗くなると自動点滅スイッチで点灯していましたが、日中でも暗く、曇りの日などはさらに暗いとのことでした。周囲が暗くなると点灯するのではなく、設定時間に照明をON/OFFしたいとのご希望で、タイマースイッチの設置をご提案し、電気工事することになりました。駐車場のブレーカを自動点滅スイッチからタイマースイッチに切り替えます。タイマースイッチとマグネットを取り付けました。盤のふたにタイマースイッチ用の開口をして完成です。これで駐車場の照明がお客様のご希望する時間帯に入り切りされるようになりました。タイムスイッチは店舗などの看板照明、照明用ポール、マンションやオフィスビルのエントランスなどの外灯照明にお勧めです。ご検討されている方は、さつき電気商会へご相談下さい。この度はご依頼いただき誠にありがとうございます。エアコンの増設に伴い、今までの契約アンペアでは容量が足りなくなるとして、電気容量の増設工事を承りました。幹線を張り替え電気メーターも新しいものへ交換、また、分電盤の回路数も増やし新しいものへ交換しました。契約アンペアの変更もあり、中電への申請も行いました。幹線張り替え、電気メーター取替前。幹線張り替え、電気メーター取替前(別アングル)。幹線を張り替え、電気メーターも取り換えました。張り替えた幹線を雨線内で引込みます。6回路から8回路に増加しました。朝夕の最も電気を使用する時間帯にエアコンを利用してもブレーカーは落ちなくなりました。この度はご依頼いただき誠にありがとうございます。設備が更新時期を迎え、漏電がおきやすくなり、ひとたび漏電が起きるとメインのブレーカーがトッリプしてしまい不便とのご相談を受けました。配線用ブレーカーを漏電付のものに変更し、個々の配線で漏電を検知する方法をご提案しました。↓この安全ブレーカを小形漏電ブレーカに取替ます。↓メインブレーカも併せて交換しました。この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。本日は工場での電気工事です。新たにトランスを増設、これに併せケーブル、ブレーカーも増設することになりました。工事風景をご案内します。↓こちらのキュービクルから↓こちらの盤までケーブルを敷設します。写真はブレーカー取付後です。地中埋設(管路式)の空配管を利用して150SQのCVTを盤からキュービクルまで二条敷設します。↓途中のマンホールです。穴をのぞくとこんな感じです。↓配電盤のついている建物側です。↓CVTを通して↓ブレーカーに接続しました。↓建物屋側にBOXを取付け、ほこり、雨水、小動物等の侵入を防ぎます。↓キュービクル側もCVTを接続しました。↓耐圧試験も無事終了したので、別に設置した大型のスポットクーラーの試運転もして、動作を確認しました。この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。新しい機械を設置するので電源が必要との事。機械へ鉄配管でケーブル電線を立ち下げます。↓盤内に遮断機を取付け、動作確認をして工事完了です。この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。快適にご利用いただいております。ご依頼いただきありがとうございました。テストテストで動作を確認しました。音と光で動作をお知らせし、約3分後に漏電ブレーカーを遮断しました。(ブレーカーが遮断するまでの約3分間はあかりを確保でき、避難の際、足もとの注意に貢献できます)なお、感震センサーユニットは既設分電盤の漏電遮断器と動作環境が合わない場合、取り付けることが出来ません。お使いの漏電遮断器と感震センサーユニットと動作環境が合わない場合は、分電盤ごと取り換える必要があります。このたびは、ご依頼いただき誠にありがとうございました。ブレーカーの取替に伴い鉄箱の取替を行いました。ブレーカー容量などが既製品で組み込み不可のものでしたので弊社にて分電盤内部の組み込みも行いました。感震ブレーカー(ユニット)取付け工事です。既設分電盤内に組み込んである漏電遮断器を動作させることが出来る感震ブレーカー(ユニット)になります。感震ブレーカー(ユニット)は既設分電盤の漏電遮断器と動作環境が合わない場合は取り付けることが出来ません。既設分電盤の漏電遮断器を確認し感震ブレーカー(ユニット)と動作環境が合わない場合は分電盤ごと取り換える必要があります。ヒューズ式のブレーカーからスイッチ式のブレーカーへそれに合わせ電磁接触器も新しいものに取替をいたしました。施工場所:名古屋市天白区このたびはご依頼いただき誠にありがとうございました。古くから使われておりますヒューズ式の開閉器からブレーカー式開閉器への取替工事です。ヒューズ式は機能としてはブレーカーと変わりはないのですがヒューズが切れると取替が手間で現在はヒューズがすぐ手に入らないこともありますので、ブレーカーへの取替をお勧めしております。ブレーカーですと切れてしまってOFFになってもハンドル操作でONへとすぐに復旧できます。↓ヒューズ式開閉器を外し↓ブレーカーを取り付けます。このたびはご依頼いただき誠にありがとうございました。機器用の動力電源を新たに引き込む工事です。引き込み幹線及びメーターからの工事となります。↓この高さなら梯子で配線配管工事が可能です。↓幹線、メーター、電源ブレーカー設置後です。このたびはご依頼いただき誠にありがとうございました。名古屋市南区ヒューズ式のブレーカから新しいブレーカへ取替をいたしました。湿気や雨漏りも気になるとのことでプラスチック製ですが防水型のボックスを取付けその中に収めました。配線と接続部分がむき出しの旧型ヒューズ式ブレーカ↓工事中です。古いブレーカーを取り外し、ボックスを取付け、ブレーカー取付けと配線をします。