今回の施工事例のご案内も、前回に引き続き2次側配線のブレーカー結線とケーブルの接続です。プールボックス内でケーブルの接続です。ブレーカーの結線工事もだいぶ進んできました。<全体><個別>今回の作業分はここまでです。前回の1次側延線に続き、2次側配線を延線します。高圧受電設備から接続先のプルボックスまで延線します。ラックの上から見るとこんな感じです。2次側の配線も順次ブレーカーへ接続します。今回の作業分はここまでです。壊れた炊飯器を使用していたら、差し込んでいたコンセントが利用できなくなってしまったので調べてほしいとご連絡をいただきました。問題のコンセントはこちらです。数値を調べると電圧が全くありません。念のため、分電盤を調べます。すると、問題のコンセントが接続されているブレーカがトリップしてました。ブレーカーを再投入して問題解決です。このブレーカーは店舗の2Fにありました。店長さんは赴任して日が浅く、1Fの分電盤しかチェックしてなかったようです。この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。コンセント等不具合調査は、名古屋市内で倉業54年、安心施工の株式会社さつき電気商会へご相談ください。廊下や寝室で利用している回路の安全ブレーカーが、それほど電気を利用していないのに突然落ちてしまう、とご相談をいただきました。青丸印が問題のブレーカです。カバーを開けて中を確認すると、黒線が妙に浮いています。確認すると締め付けされておらず、差込口の上に電線が乗っているだけでした。このため、接触不良を起こし、差込口付近も黒ずんでいました。新しいブレーカーに交換し、電線もきれいにしてから取り付けます。これでブレーカーが突然落ちることはなくなりました。この度はご依頼いただき誠にありがとうございます。安全ブレーカーの取替工事は、名古屋市内で倉業54年、安心施工の株式会社さつき電気商会へご相談ください。今回は契約電力の減設依頼でした。利用しなくなった機械があり電力をそれほど利用しなくなったので主幹ブレーカのアンペア数を変更したいとのことでした。現在利用している機械などを確認し主幹ブレーカーのアンペアを決定、漏電ブーレーカーを選定しました。下は主幹ブレーカーの取替工事の写真です。キャップを取り付けます。一次側の電路は充電していますから、感電事故防止のため絶縁処理をしました。月々の基本料金も月額一万円以上安くなりました。この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。電気契約変更(減設)に伴う電気工事は安心施工の株式会社さつき電気商会へご相談ください。工場の分電盤に設置されているカバー付ナイフスイッチ(CKS)を新しいものへ交換したいとのご相談を承りました。カバー付ナイフスイッチ(CKS)のヒューズは溶断すると交換するまで復電できなくなるため、ノーヒューズブレーカー(NFB)への交換を提案し、電気工事することになりました。ノーヒューズブレーカー(NFB)取替工事前ノーヒューズブレーカー(NFB)取替工事後この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。ノーヒューズブレーカー(NFB)への切替電気工事は安心施工の株式会社さつき電気商会へご相談ください。なる地震に備えて、普及が推進されている感震ブレーカー。今回のお客様は感震ブレーカを取り付けるのと同時に分電盤の更新およびアンペアの増設をご希望です。YAG23031SES2B。この分電盤は震度5強相当以上の地震を感知すると、感震センサーユニットの電源ランプが点滅しブザーも鳴動、約3分後に主幹漏電ブレーカーを遮断します。・地震により紙類がストーブ周辺に散乱、停電後に復旧した電気ストーブから着火。・家具の転倒などで電気コードが損傷、停電後に復旧したコードがショートして発火。これら電気火災の発生を最小限にとどめることで、早期復電やインフラの早期復旧に貢献できます。