一般企業向けの機械及び設備の設計から製作・設置・メンテナンスを一貫して行っております。微生物を用いて排水処理を行う装置です。有機物を圧縮し、有機物・無機物に分別を行う装置です。圧縮することで、再資源化及び減量化が図れます。負荷試験について人命とライフラインを守る自家発電機の負荷点検はユーザー(設置者)の義務です。1.消防法では、負荷運転の点検義務が有ります。消防法で定められている負荷運転は、消火活動に必要なスプリンクラーや消火栓ポンプを動かすための運転状況や換気状況を確認する点検です。自家発電設備の定格出力が、加圧送水装置の出力を上回っていれば、スプリンクラーや消火栓は稼働し、消火活動が出来ます。2.なぜ30%以上の負荷運転が必要なのか月次点検等で行なっている無負荷(空ふかし)運転点検だけを行っていると、ディーゼルエンジン内にカーボンが堆積されます。そのため、1年に1回は、30%以上の負荷運転を行い、堆積されたカーボンを燃焼排出させておかなければ、非常時に発電機が正常に動かず、消火活動が出来なくなるおそれがあるからです。<負荷試験機によるカーボン燃焼排出の点検>※某浄水場で70%以上の負荷をかけたが、黒煙が止まらないため一旦作業を中止した実例1.黒煙状態を見ながら、負荷を5%~20%まで少しずつかけていく。2.負荷を30%まで上げて、30分間運転状態を見る。3.10%、20%、30%出力毎に、電圧、電流の測定を行う。負荷運転は消防法で義務付けられておりますが、30%以上の負荷運転は、下記の点検要領となります。ホームページをご確認ください。施工店募集中!お気軽にお問い合わせください。お問い合わせフォームからもご依頼いただけます。い資格を持つ専門家が、豊富な知識を持ってお答えします。アフターサービス定期的なメンテナンスで、設備を長い間安心・安全にお使いいただけます。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせフォームからもご依頼いただけます。