本店○○:2時間ぐらいかかりそう1F吉田所長:うん本店○○:オーターだとそんなとこね1F吉田所長:うん、ざっくりね本店○○:ざっくりでいいです1F吉田所長:うーん本店○○:じゃぁ、2,3時間ぐらいって感じですか1F吉田所長:そうですね本店○○:了解。ありがとうございました。voice)01:26:40-60:30}//////////////無音}72:オフサイト、消える。///86:45-音再開}本店○○:1Fさん、本店○○ですけど聞こえますか?1f:はい。本店○○:今ちょっと本店からおしえてほしいって言われてるんですけど、1Fの3号、今HPCIで炉水位を確保してますよね?吉田:はい本店○○:ずっとCSTで送ってます?何かサプチャンの水位が高くなりすぎてないかって今言ってきたんですけど。吉田:ちょっと確認します本店○○:はい、お願いします。-87:35}////////////////////88:45-1F○○:3号機はですね、やっぱりHPCIのCSTからかな?ずっとやってるんで。サプチャンに水源切り替えしようかなって話してます。本店:本店了解しました。ありがとうございました。1F○○:ごめんなさい、2号はもう切り替えました。本店:はい、了解しました。))1F:格納容器の水位と格納容器の圧力がわからなくて、適正な制御が今できない気がしてまして。計器が生きるまではPCVで水没させようと思ってます。本店:PCV満水な1F:満水を考えています。それで途中でサブチャンの水位がもし生きれば、ベント管まで没水させる必要ないので。本店:サブチャンの水位までで終わると1F:そうです。voice)01:42:201F保安班:保安班から環境モニタリング結果の情報を共有いたします。モニタリングポスト8判付近24時で5μSv/h。正門におきまして24時で3.16マイクロ、モニタリングポスト4番におきまして45マイクロ。全体的に見まして大きく振れるようなことはなくい高値安定というようなところもございます。01:43:30本店:ちょっとすいません。本店ですけども割りこませてください。今ほど固有xxさんの圧力容器満水までもっていきますよの圧力容器満水って時間的にはイメージとして今夜中に行くよってイメージなんですか?名時頃までのイメージでしょう1F:ちょっとそこまでは計算してないですけど、今入れてるのが1m3/minぐらいで入れてますから、そんなすぐ満水にはならないと思うので、なのでちょっと水位をその間に早く生かせて、生き返らせて、と思ってますんで、そこまでまだ計算してません。