昨日、当社で何度かリフォーム工事をさせていただいているお客様からお電話がありました。「他社でやった工事です!」と、、、ガクッと来ました。このお客様は、人がいいというか、営業マンが来るとすぐに話を聞いてしまい、その結果あちこちに依頼をしてしまう人、、、この防水工事も、斜め後ろの家で外壁塗装をしていたため、あいさつ回りを兼ねて営業に来たのを応対してしまったようです。いや、営業のついでのあいさつ回りか。確かにその施工会社の雨の侵入経路の推察は的外れ、補修案も意味がなさそうです。「日曜日に業者が来てしまうので、一度雨漏りの状況を見てほしい」とのことでした。他社の工事の後始末なんてやりたくないのですが、何度か依頼を受けているお客様で無碍にもできず、取り急ぎ調査に伺いました。室内に結構な水たまりが何か所もできたようで、その位置で防水工事を行ったラインは一致します。ベランダに出てみると、怪しいところがありましたので、散水試験を行ってみました。結果は予想通り、アルミサッシからの水の侵入で、すぐ下の鉄骨梁に水が滴っています。サッシには枠内にたまった水を排出するための水抜き穴がありますが、水が枠外に排出できず、躯体内に入り込むような状態になってました。ごみが詰まっていますが、これがサッシの水抜き穴。ここから雨が抜けていきます。見にくいですが、、、本来は水抜き穴から抜けた水は、防水の外側に落ちるようにします。そのためにはサッシを防水層より出っ張らせなければなりません。この現場はサッシが防水層に埋め込まれてしまっています。作りも悪いベランダで、昔から少しづつしみていたようです。今回の工事でサッシと防水の間にコーキングを施工しているので、水が外に落ちることが出来ず、より多くの雨水が躯体内に侵入するようになってしまいました。施工を行った業者さんは、いわゆるリフォーム業者、経験も知識も甘いというほかありません。これを直すにはかけた費用の何倍もの金額が必要になりそうで、そんな工事に無料で補修するはずもありません。最低限、こんな風に処理してもらってください、と伝えました。防水工事を行ってさらに悪くなるとは皮肉もいいところですが、今回の私のできるところはここまで。業者を選ぶのはお客様の自由ですが、しっかり見極める目を養わなければなりませんね。大工の日記というと、日々の作業の様子が綴られていると思って頂けているかと思います。日々のご報告は施主さまに逐一させていただいております。水戸工務店がお送りする「大工さん日記」は、主に開催されるイベントのご案内とそのご報告を綴ったものでございます。これからマイホームを建てたい方や、柏市や我孫子市、取手市など界隈の地域の皆様に向けて発信しております。中でも日記に掲載をすると、お問い合わせが殺到するのが「上棟式&餅まき」のご案内です。通常、ご近所の方に向けて行う餅まきが、施主様のご協力で広く一般の方も参加していただけます。水戸工務店で注文住宅を建てたい方や、福にあやかりたい方からたくさんの参加お申し込みを頂いております。そのほか構造見学会や完成現場見学会、ファイナンシャルプランナーとの相談会のご案内とご報告を写真付きで掲載しているほか、メディア掲載情報や柏市の水戸工務店がテレビ番組で取り上げられた情報などもお伝えしております。水戸工務店では、「涼温換気の家」。加えて、しっかりとした構造や美しさを兼ね備えた家を生み出しています。『水戸工務店の家』は、紀州の杉や木曾の檜などの木をふんだんに使った”木に癒される家”。一度見学会やモデルハウスにお越しになってお確かめてください。