)する等の燃焼方法の改善が有効であり、その一つの方法として排ガス混合法が用いられている。)に変えるアンモニア接触還元法が適用されている。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に記入する語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。)する等の燃焼方法の改善が有効であり、その一つの方法として排ガス混合法が用いられている。)に変えるアンモニア接触還元法が適用されている。答え(4)2005年(平成17年)問3汽力発電所のボイラに関する記述として、誤っているのは次のうちどれか。(1)自然循環ボイラは、蒸発管と降水管中の水の比重差によってボイラ水を循環させる。(2)強制循環ボイラは、ボイラ水を循環ポンプで強制的に循環させるため、自然循環ボイラに比べて各部の熱負荷を均一にでき、急速起動に適する。(3)強制循環ボイラは、自然循環ボイラに比べてボイラ高さは低くすることができるが、ボイラチューブの径は大きくなる。(4)貫流ボイラは、ドラムや大形管などが不要で、かつ、小口径の水管となるので、ボイラ重量を軽くできる。(5)貫流ボイラは、亜臨界圧から超臨界圧まで適用されている。過去問解説(1)正しい(2)正しい(3)循環ポンプで、水を強制的に循環させるのでボイラチューブの径は小さくて済みます。(4)正しい(5)正しい答え(3)2010年(平成22年)問2火力発電所の環境対策に関する記述として、誤っているのは次のうちどれか。(1)燃料として天然ガス(LNG)を使用することは、硫黄酸化物による大気汚染防止に有効である。(2)排煙脱硫装置は、硫黄酸化物を粉末の石灰と水との混合液に吸収させ除去する。(3)ボイラにおける酸素濃度の低下を図ることは、窒素酸化物低減に有効である。(4)電気集じん器は、電極に高電圧をかけ、ガス中の粒子をコロナ放電で放電電極から放出される正イオンによって帯電させ、分離・除去する。(5)排煙脱硝装置は、窒素酸化物を触媒とアンモニアにより除去する。過去問解説(1)正しい(2)正しい(3)正しい(4)電気集じん器は、放電極(マイナス)と集塵極(プラス)の間に、5~7万Vの高圧直流電圧を印加して、その間に煤塵を含んだ排気ガスを通過させ、煤塵をイオン化させて集塵電極に吸着させて取り除く装置です。(5)正しい答え(4)2011年(平成23年)問2火力発電所のボイラ設備の説明として、誤っているのを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(1)ドラムとは、水分と飽和蒸気を分離するほか、蒸発管への送水などをする装置である。(2)過熱器とは、ドラムなどで発生した飽和蒸気を乾燥した蒸気にするものである。(3)再熱器とは、熱効率の向上のため、一度高圧タービンで仕事をした蒸気をボイラに戻して過熱するためのものである。(4)節炭器とは、ボイラで発生した蒸気を利用して、ボイラ給水を加熱し、熱回収することによって、ボイラ全体の効率を高めるためのものである。(5)空気予熱器とは、火炉に吹き込む燃焼用空気を、煙道を通る燃焼ガスによって加熱し、ボイラ効率を高めるための熱交換器である。過去問解説(1)正しい(2)正しい(3)正しい(4)節炭器はボイラの排ガスの熱量を利用して、給水を予熱します。(5)正しい答え(4)2016年(平成28年)問3汽力発電所のボイラ及びその付属設備に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。自然循環ボイラ、強制循環ボイラに用いられるが貫流ボイラでは必要としない。(2)節炭器は、煙道ガスの余熱を利用してボイラ給水を飽和温度以上に加熱することによって、ボイラ効率を高める熱交換器である。(3)空気予熱器は、煙道ガスの排熱を燃焼用空気に回収し、ボイラ効率を高める熱交換器である。(4)通風装置は、燃焼に必要な空気をボイラに供給するとともに発生した燃焼ガスをボイラから排出するものである。通風方式には、煙突だけによる自然通風と、送風機を用いた強制通風とがある。(5)安全弁は、ボイラの使用圧力を制限する装置としてドラム、過熱器、再熱器などに設置され、蒸気圧力が所定の値を超えたときに弁体が開く。過去問解説(1)正しい(2)節炭器では、ボイラ給水を飽和温度以上に加熱することはできません。(3)正しい(4)正しい(5)正しい答え(2)2017年(平成29年)問3火力発電所の環境対策に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(1)接触還元法は、排ガス中にアンモニアを注入し、触媒上で窒素酸化物を窒素と水に分解する。(2)湿式石灰石(石灰)-石こう法は、石灰と水との混合液で排ガス中の硫黄酸化物を吸収・除去し、副生品として石こうを回収する。(3)二段燃焼法は、燃焼用空気を二段階に分けて供給し、燃料過剰で一次燃焼させ、二次燃焼域で不足分の空気を供給し燃焼させ、窒素酸化物の生成を抑制する。(4)電気集じん器は、電極に高電圧をかけ、コロナ放電で放電電極から放出される負イオンによってガス中の粒子を帯電させ、分離・除去する。(5)排ガス混合(再循環)法は、燃焼用空気に排ガスの一部を再循環、混合して燃焼温度を上げ、窒素酸化物の生成を抑制する。過去問解説(1)正しい(2)正しい(3)正しい(4)正しい(5)排ガス混合(再循環)法は、燃焼用空気に排ガスを混合し、酸素濃度を低くして徐々に燃焼させる方法です。炎の温度を低くできるので、サーマルNOxの発生を抑制できます。電験三種の機械で出題される三相同期電動機の原理と特性について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験三種の試験で、実際に出題された過去問も解説しています。電験3種の法規で出題される絶縁耐力と許容電流について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電験3種の法規で出題される電線路の計算問題の過去問を、解説しています。難関問題が多く、たいへん苦労すると思いますが、電力科目と理論科目をきっちりと理解していれば、新たに覚えるところはありません。電験3種の電力科目で出題される原子力発電所の種類と特徴について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電験3種の電力で出題される変電所に設置されている避雷器について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電験3種の電力で出題される送配電線路の接地方式について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(2019/4/21時点)。