暗証番号解錠とタイマー制御ビルのエントランスドアを日中は常に解錠状態にし、タイマーにより夜間と土日祭日は施錠状態にしたい、また夜間及び土日祭日の施錠状態時に外部からは暗証番号で解錠でき、解錠後扉が閉まると自動で施錠される様にしたい。ご要望でしたので、扉には電気錠、外側にテンキーユニット、扉の内側に退室用の押しボタン、を設置し、電気錠制御盤にタイマーを繋ぎ管理事務所内に設置しました。逆光で見難いですが、エントランスの内側から撮った写真です。エントランスに扉が2枚あり、内側の既存扉にそのシステムを導入したいとの事でした。施工後に左と同じ様な位置から撮影した写真です。こちらの扉は下と上にしか框が無く、その他は全てガラスになっています。扉の上側の框に専用のボックスを付けて電気錠を設置しました。エントランス外側にテンキーの操作機を設置し、施錠時間帯は暗証番号で解錠します。テンキー操作機の設置場所が躯体だった為露出で天井裏まで通線しました。エントランス内側に解錠用の押しボタンを設置し、施錠時間帯の退館時はこちらの押しボタンで解錠します。ICカード解錠と履歴管理オフィス内の2ヶ所に非接触式のICカードによる入退出管理システムを導入し、入退出の制御及び履歴管理をしたいとのご要望でした。1ヶ所は既存の扉に電気錠を設置し入退出を制御し、もう1ヶ所は扉が無い通路にカードリーダーとセンサーを設置し、カードを持っていない人が通行しようとするとセンサーが反応して警告を促す様にしたいとの事でした。扉外側には入室用のカードリーダーを設置しました。扉に付いていた暗証番号式の錠前を取り外して扉を加工し電気錠を設置しました。その際に元々付いていた暗証番号式の錠前の切り欠きをステンレス製のプレートで隠し電気錠を設置しました。扉内側に退室用のカードリーダーを設置しました。電気錠の室内側には停電などでカードによる解錠が出来ない場合に室内にいる人が閉じ込められない様に非常解錠装置を設置しました。電気錠のケーブルは扉内を通し天井裏まで通線し、カードリーダーのケーブルはパーティションの枠内を通し天井裏まで通線した為全て隠ぺい配線する事が出来ました。1ヶ所は通路に通過用のカードリーダー(矢印赤)2個とスピーカー内蔵の人感センサー(矢印青)を設置し、登録されたカードをカードリーダーにかざさないで通行するとセンサーが反応し「ここは機械警備を開始しています、すぐに退室して下さい」とアナウンスが流れる様にしました。カードリーダー及びセンサーのケーブルはパーティション内やパーティション枠内を通し天井裏まで通線出来た為全て隠ぺい配線となり見た目も綺麗に設置する事が出来ました。電気錠、カードリーダー、センサーを制御する装置と管理用PCと通信する為の装置を1つにまとめたボックスをサーバールーム内に設置しました。電気錠、カードリーダー、センサーを制御する装置と管理用PCと通信する為の装置を1つにまとめたボックスをサーバールーム内に設置しました。入室の制御及び履歴管理をしたいとのご要望でした。それらの扉の管理を1ヶ所で行いたいとのご要望でした。こちらの既存扉にそのシステムを導入したいとの事でした。こちらの扉は下と上にしか框が無く、その他は全てガラスになっています。扉の外側にカードリーダーを設置し、非接触のICカードで解錠ができる様にしました。カードリーダーを設置する場所が躯体だった為、露出配線となりました。エントランス内側に解錠用の押しボタンを設置し、退館時はこちらの押しボタンで解錠します。扉の上側の框に専用のボックスを付けて電気錠を設置しました。電気錠の制御機、カードリーダーの制御機、管理用PCと通信する為の装置を物置き内に設置しました。管理用PCと通信する為の装置はLANケーブルを社内のハブに繋ぎ、そのネットワーク上にあるPCで尚且つ専用管理ソフトがインストールされているPCであればどのPCでも履歴管理などが可能になります。フロアヒンジも腐食が激しく、また90度扉を開けるとストップするストップ機能付きだった為、これではこのシステムを導入しても開けっぱなしになってしまう可能性があったのでフロアヒンジも交換しました。Reserved電話でのお問合わせお問合わせフォーム。