燃料ガスなどを使用する機器や装置に取付け、緊急時に電気信号により供給ラインを遮断し、火災や爆発などの2次災害を防止します。弁を開くときには安全を確認した後に電気信号を復帰し、弁の手動レバーを持ち上げて操作するより安全な手動復帰機構になっています。呼び径により異なります。タイプの遮断弁も取り揃えています。)受水槽の緊急遮断システムに使用する、電磁緊急遮断弁です。感震器とバッテリー内蔵のCB型制御盤と組み合わせて使用します。作動は、通電時弁閉です。復旧は制御盤の感震器リセットスイッチ操作後、遮断弁を手動で開きますので、より安全な復帰方法になります。流出口に取付け、緊急時に制御盤からの信号で管路と水槽を遮断して、水槽の水を確保します。呼び径により異なります。EIT-2DN,3DN型を使用してください。)受水槽の緊急遮断システムに使用する、電磁緊急遮断弁です。感震器とバッテリー内蔵のCB型制御盤と組み合わせて使用します。作動は、通電時弁閉です。復旧は制御盤の感震器リセットスイッチ操作後、遮断弁を手動で開きますので、より安全な復帰方法になります。流出口に取付け、緊急時に制御盤からの信号で管路と水槽を遮断して、水槽の水を確保します。呼び径により異なります。作動は、感震器が動作するとレリーズ機構を介して遮断弁のトリップ機構に作用し、弁が閉じます。復旧は感震器のツマミ操作後、遮断弁を手動で開きますので、より安全な復帰方法になります。呼び径により異なります。EIM-2N,3N型を使用してください。電気信号などの外部動力を必要とせず、地震動による感震器の動作力のみで流体を遮断します。作動は、感震器が動作するとレリーズ機構を介して遮断弁に作用し、スプリングの力で弁が閉じます。EIM-7N,7CN型を使用してください。(感震器直載型)感震器直裁型のEIM-10,10F型は油タンク、給油ラインなどに取付け、電気信号などの外部動力を必要としない、機械的に作動する震災対策用の緊急遮断弁です。感震器を直接本体へ搭載することにより、レリーズ長の制限や感震器設置架台などの施工コストおよび工数を削減することができます。CADデータ注1.ディスク材質は合成ゴム製(FKM製・気体用)も製作しています。(レリーズ接続型)レリーズ接続型のEIM-11,11F型は油タンク、給油ラインなどに取付け、電気信号などの外部動力を必要としない、機械的に作動する震災対策用の緊急遮断弁です。感震器と遮断弁が分離設置のため、感震器を配管系とは別に堅固な架台や頑丈な壁面に取付けることで配管振動などによる誤作動がありません。CADデータ注1.ディスク材質は合成ゴム製(FKM製・気体用)も製作しています。(EIM型シリーズ)作動点検のお願い▲ページトップへ製品検索(型式、製品記号から各種データの検索が行えます。