保存されたページDKSHウェブサイト上でご興味をお持ちいただいたページは、ページ下部のバスケットのアイコンをクリックすることで、保存することができます。保存されたページはこちらで確認できます。保存されたドキュメントトピックの関連情報が必要ですか?こちらに必要なドキュメントを保存してください。あとで保存するか、メールでリストを送信できます。ダウンロード可能な全てのドキュメントにこのオプションが使用できます。この情報はクッキーに保存されます。ブラウザからクッキーが削除された場合、情報は失われます。全てのドキュメントを削除しますか?本当に削除しますか?削除されたものは、元に戻すことはできません。はい、全てのドキュメントを削除。Captchaフォームが送信されました。ありがとうございました。コンパクトデザイン、多彩なオプションを用意した工業プロセス用途向け大容量チラーです。ウルトラクールは工業プロセスに要求される厳しい温度管理工程に威力を発揮する大型、高出力チラーです。モデルは循環ポンプ、本体内水槽を持たない標準タイプ(ST)と循環ポンプ、本体内水槽を内蔵したスーパープラスタイプ(SP)の2機種で構成されます。STタイプはすでに既存設備に循環ポンプが設置されている場合に最適で、SPタイプは外部循環先に直接接続するだけで運転できます。過酷な環境に設置されることを前提とした基本設計とさらなる耐久性を確保するための各種オプションが厳しい要求基準に高いレベルでお応えします。外装も耐候性に優れた高品位エポキシレジン塗装を標準とし、オプションで総ステンレス筺体もお選びいただけます。kWUCミニシリーズは2.1kWから4.9kWの冷却能力を発揮するウルトラクールの中で最も小型サイズの製品シリーズです。耐久性に優れた密閉式コンプレッサーとフラットなトルク特性を持った強力遠心ポンプを搭載し、静粛性に優れつつ強力な冷却操作を提供します。従来のUCミニシリーズと比較して圧倒的なサイズの小型化に成功したことにより、設置場所に対する制約が大幅に低減されました。設置周囲温度も0°Cから50°Cまでに対応することができ、工場出荷時オプションを適用することでさらに-15°Cまでの屋外設置にも対応することが可能になります。kW7.1kWから26.3kWまでの高冷却能力を発揮するミドルサイズシリーズです。134a冷媒を採用した冷却システムと静粛性に優れた強力循環ポンプ(SPシリーズ)を搭載し、周囲温度50°C近くの環境下でも運転が可能です。冷却ファンには回転数可変機能が採用されており、周囲温度-15°Cでの運転を可能にしたほか、不必要な時には回転数を落とすことにより静粛性向上にも貢献します。マキシシリーズは1段冷却システム搭載モデルで34.1kWから最高64.4kW、2段冷却システム搭載モデルで87.9kWから最高265kWもの高出力を可能にする大型ラインナップです。2段冷却システムは同構造の冷却システムを並列に搭載しているので、万一のトラブルの際にももう片側の冷却システムがバックアップ体制を取ることができるメリットがあります。407Cを冷媒とするスクロール型コンプレッサが搭載されており、静粛性に優れています。本体内配管は全て強化ポリプロピレン樹脂製で、耐久性と保温性に優れた断熱保護加工が施されています。ドイツ国ラウダ社は50年以上の長い歴史を誇るチラー、恒温槽の専門メーカーです。ラボラトリーユースの汎用品から工業用、プラント設備用の大型システムまで、ユニークで高度なテクノロジーを駆使した加熱冷却機器を幅広く提供しています。プロセス制御の方面では世界的に絶対的な信頼を得ています。製造も行っており、物理物性測定の方面でも傑出したテクノロジーが光ります。アジアにフォーカスしたマーケットエクスパンションサービスのカンパニーとしてマーケットエクスパンションサービスDKSHグループキャリア紹介DKSHにとって、人材は最も大切な資産です。LankaSwitzerlandTaiwanThailandUSAVietnam。