設計、厳密な生産技術および高度テスト方法を特色にします。高い機械工の強さ、大きく反短い回路の機能、優秀な反電光衝動の機能および高い信頼性。これらの性能の索引はすべて中国の企業で最初にランク付けします。110%の定格負荷以下絶えず働くことができる優秀な積み過ぎの機能。低損失、省エネ、経済的なおよび手入れ不要。素晴らしい出現、小型、より少ない設置スペース職業および低い工学費用。中国GB、国際的なIECおよび産業基準で指定される各性能の索引および技術仕様はそれを勝ります。従って密封状態で密封された波形タンク構造は、効果的に空気腐食をオイルに防ぎ、変圧器のサービス寿命を延長するために採用されます。中心:中心は高い磁気伝導性の良質の冷間圧延された穀物指向のケイ素の鋼鉄と製造され、従って効果的に正価格販売損失および正価格販売流れを減らすのに構造を重複する45°の留め継ぎがおよびステップは中心の生産のために、使用されています。HVの巻上げ:HVの巻上げは電気配分を改善するために最大限に活用された構造を採用している良質の銅のコンダクターによって製造されます。従って電光衝撃波プロセスは計算および分析のために、変圧器の反電光衝動の機能を改善するために遂行されます。LVwinding:LVの巻上げは良質ホイルのコンダクターによって製造されます、従ってアンペア回数のバランスは優秀であり、横断磁束の漏出は低いです。反短い回路の機能はこうして非常に改善されます。オイルの水路は巻上げで合理的に巻上げの熱分散の表面を高め、効果的に温度を減らし、変圧器の積み過ぎの機能を改善するように設計されています。タンク:タンクは良質の鋼鉄と接合します。出現は環境と素晴らしく、調和的です。全構造は取付けおよび維持のために容易です。それは屋外の環境でそして粗い条件の下で広く適用することができます。付属品:終わる800KVA力の変圧器はシグナリング温度計およびガスのリレーが装備されています。プロダクトはオイル浸された封じられたタイプ変圧器のために応用です。カバー、オイルの下にあるなるあることをそれは意味します補充される。レベルの表示器の上のM40×1.5ねじはインターフェイスとしてのための機能しますオイル満ちる接続のbube、圧力救助弁の真空の抽出。すべての主要なコンポーネントおよび部品は権限によって確認され、証明される有名な製造業者から(例えば、薮で囲むこと、ラジエーター、密封の部品、蝶弁および折り返しドア)購入されます。ゴムは密封プロセスのために採用されます。ゴムは「シーリング専門家」として評判があるタイプのオイル抵抗力がある高伸縮性プロダクトです。IEC60076注:上記の指定は顧客の要求に従ってカスタマイズされるかもしれません。低損失の、低雑音および高い信頼性。優秀な動的熱安定性および高い積み過ぎ容量。従ってシミュレーション解析は中心の鋳型の設計のために、騒音レベルを非常に減らすために遂行されました。従って模倣された電光衝撃波プロセスはHVの巻上げの鋳型の設計のために、プロダクトの反電光衝動の機能を非常に改善するために遂行されました。容量:30kVA~10MvAまたはカスタマイズされる評価されるH.V。:10kvまたはカスタマイズされる評価されるL.V。