検索の使い方ふりがなはずす読上げ文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。色の変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。無効のまま色の変更をする場合には、コントロールパネルの「ユーザ補助のオプション」(Vista以降のバージョンでは「コンピュータの簡単操作センター」)の設定で、ディスプレイ全体の色合いを変更してください。キーを押すことで色合いを変更することもできます。川崎市内に給水される西長沢浄水場の水道水について放射性物質の検査を行なってきました。これまでの検査結果はすべて、水道水中の放射性物質に係る指標等(放射性ヨウ素300Bq/kg(乳幼児の摂取は100Bq/kg)及び放射性セシウム200Bq/kg)を下回っています。平成24年4月1日に食品衛生法上の規格基準に基づいた管理目標値(放射性セシウム10Bq/kg)が設定されたことから、平成24年4月から、より精度の高いゲルマニウム(Ge)半導体検出器で水道水の検査を行っており、検査結果はすべてこの管理目標値を下回っています。発生に伴い、食品衛生法に基づく暫定基準値に従って、水道水中の放射性物質に係る指標等(放射性ヨウ素300Bq/kg(乳幼児の摂取は100Bq/kg)及び放射性セシウム200Bq/kg)が定められました。食品衛生法に基づく暫定基準値は、緊急を要するために食品健康影響評価を受けずに定めたことから見直しが進められ、今後の長期的な状況に対応する新しい基準値として放射性セシウム10Bq/kg(セシウム134及び137の合計)が平成24年4月1日から施行されました。この基準値は、飲料水が全ての人が摂取し代替がきかないもの、その摂取量が大きいことなどから他の食品とは独立した区分としたうえで、WHO飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベルも考慮されています。水道水においては飲料水の当該新基準値が水道水中の新たな目標値となりました。放射性セシウムはそのほとんどが濁質成分として水道原水中に流入しているものであり、これは水道施設における浄水処理工程で濁質とともに除去することが可能なものであります。このことから、当該目標値は「水道施設の濁度管理の目標値」として位置付けられ、「管理目標値」となりました。放射性ヨウ素の扱いはどうなったのですか?暫定規制値を設定している放射性ヨウ素については、半減期が短く、平成23年7月15日以降に食品からの検出がなく、現時点においては別途規制値を設定する必要性は乏しいと考えられることから、規制の対象とはしないこととされました。平成24年度から、放射性ヨウ素を検査対象とはしないことにしました。放射性セシウム以外の放射性物質は基準がないのですか?食品衛生法の新基準値の設定で規制の対象とする核種は比較的半減期が長く、長期的な影響を考慮する必要があるセシウム134及び137、ストロンチウム90、ルテニウム106、プルトニウム238、239、240、241です。放射性セシウム以外の核種は検査に時間がかかることから、放射性セシウムとの比率を算出して、他の規制対象核種による内部被ばくによる線量を合計しても年間1mSvを超えないように放射性セシウムの基準値を設定しています。放射性ヨウ素については半減期が短く平成23年7月以降食品から検出報告がないこと、ウランについては放出量が極めて少ないことから規制の対象としていません。観点から対象核種を放射性セシウム134及び137としています。長沢浄水場及び生田浄水場(平成28年3月まで)の水道原水(浄水場の入り口)と水道水(配水池水)について、放射性セシウム134及び137の検査を実施し、ウェブページで公表します。平成24年4月からは1週間に1回、平成26年9月からは1ヶ月に1回の頻度で検査を行ってきましたが、すべて不検出(1.0Bq/kg未満)であり、水道原水の濁度が高い時期でも管理目標値(10Bq/kg)を十分に下回ることを確認できたことから、平成29年4月からは3ヶ月に1回に変更しました。)に委託して行っています。川崎市の水道水の水源はどこですか。うちの水道水は、どこの浄水場からくるのですか?長沢浄水場と西長沢浄水場は相模湖及び津久井湖と酒匂川及び相模川の混合水(混合割合は浄水場で異なります)を水源としています。お客様が、どこの浄水場の水をご利用していただいているかについては、水質検査地点と概要図(PDF形式,365.40KB)をご覧ください。放射性物質に係る指標の見直しについて(PDF形式,237.04KB)」では、管理目標値を超過していないことを確認するための検査方法は、放射性セシウム134及び137それぞれについて検出限界値1Bq/kgを確保することを目標とするとされています。放射性物質が再び放出される等の緊急事態が発生した場合には、迅速な情報を得るためのモニタリング機器として活用します。水道水の飲用以外の利用に伴う被ばくはありませんか?水道水は他の飲料水と異なり、飲用以外に入浴や手洗い、洗濯によるばく露経路が考えられますが、管理目標値と同レベルの放射能の水道水を入浴で利用した場合の推定被ばく量は年間で0.0017mSvと計算されています。手洗いによる線量は入浴と比べて小さく、また洗濯した衣類からの線量はセシウムが繊維に付着しにくいことから無視できるレベルにあると考えられます。このことから、水道水の飲用以外の利用に伴う被ばくはWHO飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベルを算出する基となった年間個別線量基準0.1mSvに比べて十分小さいものと考えられます。新潟県)の水道事業者によって1週間に1回以上のモニタリングが継続的に行なわれてきましたが、平成23年6月以降、水道水中に10Bq/kgを超える放射性セシウムは検出されていません。放射性セシウムは浄水処理の過程で濁りと一緒に取り除かれるため、濁度管理をすることで管理目標値を確保できると考えています。10Bq/kgという放射性セシウムの管理目標値は、1年間連続して超過した場合にWHO飲料水水質ガイドラインの年間個別線量基準0.1mSvを超えるもので、管理目標値を超過した場合でも直ちに水道水が飲用不適であることを意味するものではありません。水道水の放射能検査の結果、万が一管理目標値を超過する放射性セシウムが検出された場合には、直ちに超過原因の究明とその対策を講じます。その上でなお管理目標値を著しく上回る場合や長期間超過する場合には、給水車等による応急給水等の措置を講じます。生田浄水場の水源である地下水の詳細な放射能検査を依頼したところ、放射性ヨウ素は不検出で、微量の自然放射性核種が検出されました。当初、検査に使用したヨウ化ナトリウム(NaI)シンチレーションスペクトロメーターでは、放射性ヨウ素と自然放射性核種を完全に分離できないため、平成23年3月23日から4月19日まで放射性ヨウ素として公表していた検査結果に、自然放射性核種が含まれていた可能性があり、継続的にヨウ素として検出されたものと考えられます。生田浄水場は平成28年3月末に上水を廃止し、現在は工業用水専用の浄水場となっています。よる、生田浄水場原水の詳細な放射能検査では、鉛214及びビスマス214が検出されました。これらはウラン系列に属する一般的な自然放射性核種であり、地中の岩石などに含まれる自然放射性核種が地下水に溶け出し検出されたものと思われます。(ICRP)の放射性核種を経口摂取した場合の実効線量係数は、鉛214は1.4×10-7mSv/Bq(ミリシーベルト/ベクレル)、ビスマス214は1.1×10-7mSv/Bqで、放射性ヨウ素の実効線量係数2.2×10-5mSv/Bqと比べ200分の1です。10Bq/L×2L/日×1.1×10-7mSv/Bq×365日/年=0.0008mSv/年であり、WHO飲料水水質ガイドラインの年間個別線量基準0.1mSvと比較しても、十分低いと考えられます。生田浄水場は平成28年3月末に上水を廃止し、現在は工業用水専用の浄水場となっています。ゲルマニウム半導体検出器の検出限界値は、放射性セシウム134及び137ともにおよそ1.0Bq/kgです。水道水を汲み置く場合、どのようにすればよいですか?密閉できる容器をよく洗い、口までいっぱいに水道水を入れしっかりとふたをしてください。消毒の効果である残留塩素は時間とともに減少します。保存は冷蔵庫などの冷暗所で、容器は大きいほど残留塩素は長持ちします。3日程度を目安に交換してください。浄水器などを通した水は残留塩素がありませんので保存には適しません。浄水発生土とは何ですか?浄水発生土から放射性物質が検出されていますが、水道水には影響はないのですか?浄水発生土とは水道水を作るときに、河川水から取り除いた濁りを、処分を容易にするために脱水したものです。取り除かれた濁りと一緒に放射性物質も取り除かれたため放射性物質が検出されています。水道水に含まれる放射性物質は検出限界値以下です。浄水処理により放射性物質が除去されているので水道水に影響はありません。生田浄水場の浄水発生土は、多摩川表流水を水源とする工業用水道の処理工程で発生するものです。放射能検査を必要とする事態が生じた場合には、直ちに対応できるよう体制は維持してまいります。水道水については引き続き3ヶ月に1回の検査を継続いたします。浄水発生土の取り扱いの基準はあるのですか?平成23年6月16日に厚生労働省から、「放射性物質が検出された浄水発生土の当面の取扱いに関する考え方」が通知されました。処分する方法が示されています。放射性物質によって汚染されたものを一般社会に還元し、再利用することの可否を判断するためにクリアランスレベル(100Bq/kg)が定められています。このページに対してご意見をお聞かせくださいこのページは役に立ちましたか?役に立ったどちらともいえない役に立たなかったこのページは見つけやすかったですか?見つけやすかったどちらともいえない見つけにくかったいただいたご意見は、今後の当ホームページ運営の参考といたします。修繕に関するお問い合わせ0120-014-734休日明けは、混み合ってつながりにくい時がありますので、ご了承ください。使用開始・引越しの受付は、電子申請(インターネット)が便利です。