重要度順P型2級受信機と発信機の接続について(非蓄積式から現行機種へのリニューアル時)A線は、発信機発報時に受信機の蓄積機能を解除するために必要な線です。しても配線の追加ができない場合には、[FNC-1]型中継器を使用することで新たな配線を追加せずにシステムの構築が可能です。詳細は添付資料をご覧下さい。16:11発信機の設置高さについて消防法上、操作スイッチ(押ボタンスイッチ)の高さが床面から0.8m以上1.5m以下の範囲になるよう設置する必要があります。10:34発信機押しボタンの復旧方法まず、受信機の「音響停止」スイッチを押して受信機の音を一旦止めます。スイッチを押して地区音響(ベル)の鳴動を一定時間止めます。(停止してから一定時間後に再び鳴動します。14:08送受話器を入手したい保守用の送受話器(ハンドセット)は2種類あります。商品記号は【SC-PA】です。他に[RPE型]以降の旧型受信機にも使用できます。専用のケースは別売となり、商品記号は【SC-P電話器ケースA】です。保守点検時や受信機が火災警報を発した時などに使用します。発信機や表示盤の電話ジャックに、この送受話器のプラグを差し込むことで受信機と通話ができます。システムは、システム全体で認定を取得しているため、非危険場所に設置する場合についても本質安全防爆構造になっていない一般的な感知器、発信機は接続できません。下記の本質安全防爆構造の感知器、発信機を接続してください。08:00[PPE型]発信機を一度押したらアクリル板は割れますか?割れずに奥側に押し込まれ、リセットレバーによって戻すことができます。発信機押しボタンの復旧方法についてはこちらをご参照ください。物件によって発信機が作動すると、さまざまな設備へ信号を送る場合があります。避難訓練を行う前に、消防設備点検を委託されている会社などにご確認ください。09:00ダミー品(模型)がほしい感知器以外の機器も含め、ダミー品のご用意はありません。20:07発信機の部品を一部のみ購入したい現行の発信機[PPE]型、[PRI]型は部品のみの販売はしておりません。07:26【PDC-1】耐圧防爆型の発信機PDC-1が押されたので復旧したい発報させた時と同じスイッチを、再度押せばもとに戻ります。