Panasonicページの先頭です。感知器配線のトラブルから、システムを守ります。自動試験機能により、機器のトラブルを早期発見します。故障発生を常時監視しているため、機器のトラブルが早期発見できます。人手より精度の高い点検ができ、システム維持管理レベルが向上します。数々の点検項目が免除されるため、維持管理コストの低減が図れます。試験・点検作業を大幅に省力化。自動またはワンタッチで、立ち入りが困難な手術室などの点検も極めて簡単に行えます。機能点検の一部は、異常がないことをプリンタで確認するだけ。施工完了時の検査も省力化できます。印字しない感知器配線のトラブル時にも、システム全体のダウンを最小限に抑えます。R型システムの場合、感知器配線が短絡すると、システム全体がダウンしてしまいます。FRアイソレータを設置することで、2次側の感知器配線が短絡しても、2次側を切り離してシステム全体のダウンを防ぎます。短絡した場合は、FRアイソレータごとに自動検出します。感知器が伝送不良となります。●FRアイソレータを接続しなくてもシステムは機能しますが、各フロアごとの設置をおすすめします。メンテナンス性システムの適切な維持・管理が容易に行えます。メンテナンス性を高める数々の機能を煙感知器に搭載しました。感度補償により火災判断レベルを補正。光学系の汚れや電子部品の経年劣化に対して、自動的に火災判断レベルの補正を行い、感度を一定に保ちます。注)感知器内部に、光を反射するようなホコリ(糸ホコリなど)などが付着した場合は、感知器の感度が敏感になるため、検知レベルを上げて対応します。光を吸収するようなホコリ(ススなど)などが付着した場合は、感度が鈍感になるため、検知レベルを下げて対応します。汚れ警報により感知器の点検・交換を要求。検知IC内の増幅回路で火災信号が増幅できないくらいまで汚れが限界に達すると、受信機に汚れ警報を発信します。点検モード切替により加煙試験時間を短縮。点検時に受信機で「試験復旧」操作をすれば、感知器発報までに要するパルス信号を9パルス(約8秒)から3パルス(約2秒)に切り替え。加煙試験時間を大幅に短縮します。設計・施工性フレキシブルな設計とスピーディな施工を支援します。2線式多重伝送方式によるシンプルシステムです。当社独自の多重伝送の採用により、分散処理盤から感知器配線まですべて2線式。配線設計がシンプルな上、施工も大幅に省力化できます。将来の間仕切り変更や増改築にも柔軟に対応できます。1系統当たりの感知器接続数がアップ。感知器は1系統当たり254アドレスまで接続でき(従来の【FR100】受信機は127アドレスまで)、1フロアの面積が広い建物でも柔軟な設計が可能です。さまざまな感知器が接続できる混在型。FR感知器なら、煙感知器も熱感知器も混在して接続できます。このため、用途の異なる部屋をひとつの伝送線で結んだ上、それぞれ最適な感知器によって警戒することができます。アドレスアダプタを使用すれば一般感知器(P型用)も接続できます。多棟管理に対応します。同時に火災警報が入っても、地区音響の拡大警報や各種連動・移報が「棟」単位で行え、所轄消防の指導にも柔軟に対応することができます。感知器施工を省力化します。導通チェックがスピーディ。感知器取り付け時に確認灯を瞬間的(0.05秒)に点灯させ、受信機から感知器ベースまでの通電を知らせます。アドレス設定チェックが簡単。アドレス設定されていない感知器は、取り付け時に確認灯が点滅(1秒間に1回)。アドレスの未設定を未然に防ぎます。リニューアル対応がスムーズ。当社IFSESシステムからのリニューアル時でも、リニューアル用中継器を利用することで既設設備を活用しながら効率的、段階的なリニューアルが可能です。注)リニューアル推進の際には、既設設備の詳細仕様を確認する必要があります。当社営業所までお問い合わせください。パナソニック・ホーム。