代表品番:シリーズ概要:特長ステッピングモーターアクチュエータの採用により2000:1の高分解能を実現。インナー弁はSUS316+ステライト盛で耐摩耗性に優れています。5~0.0000015までの幅広いCv値に対応。大型アクチュエータタイプ。駆動源に比例ソレノイドを採用しており、開閉速度約0.3秒(閉⇔開)を実現。空気作動式やモーター駆動式に比べ、応答性が優れている。検出に高精度なリニアセンサーを採用しており、バルブ開度を常にドライブユニットにフィードバックさせているため、分解能500:1、ヒステリシス1.5%以下の位置制御が可能です。電子バルブでありながら空気作動式と同様にスプリングバック構造を備えています。電源や信号が喪失した場合、即座に全閉位置へ作動します。入力信号DC4~20mAでバルブは作動します。その他DC1~5Vの信号にも対応できます。5.エアー源不要DC24Vをドライブユニットに供給すれば、後は調節計からの制御信号に応じた動作を行います。6.コンパクト従来の電子バルブ、プレトロニック「SR100」に比べ30%の小型化、60%の軽量化を実現しました。代表品番:シリーズ概要:特長1.高速開閉の実現!アクチュエータとバルブの弁体をダイレクトに接続しているため、開閉速度(全開-前閉)約0.6Sec.で動作可能です。2.スプリングバック構造!停電時、緊急時等には、瞬時のうちに全閉あるいは全開できます。3.コンパクト設計!コンパクト設計により、ドライブユニットを一体化しているにもかかわらず、小型(232mm)・軽量(3kg)で小型装置にも、組込みが可能です。4.エアー源が不要!DC24Vをドライバー部に供給すれば、入力信号に比例した動作をします。5.計装信号で動作!入力信号DC4~20mAでバルブは全閉→全開(全開→全閉)を行います。その他にもDC1~5Vの信号にも対応できます。6.フィードバック機構を採用!ストロークの検出に高精度リニアセンサーを使用し、アクチュエータへの電流を連続制御しているため、1/200の分解能が得られ、ヒステリシスは3%FS以下です。特殊比例ソレノイドを採用し、全閉⇔全開0.6秒以下の高速応答を実現!(正作動型は0.8秒以下)スプリングバック構造スプリングバック構造で緊急時にも全開または全閉位置にバルブが動作。幅広いCv値選定範囲インナー弁(ディスク&シート)SUS316+ステライト盛で耐摩耗性に優れています。グランド部は、PTFE製Vパッキンを採用。ステンレス鍛造(SUSF316)製ボディ。高圧ガス大臣認定品にも対応。特殊比例ソレノイドを採用し、全閉⇔全開0.6秒以下の高速応答を実現!(正作動型は0.8秒以下)スプリングバック構造スプリングバック構造で緊急時にも全開または全閉位置にバルブが動作。幅広いCv値選定範囲インナー弁(ディスク&シート)SUS316+ステライト盛で耐摩耗性に優れています。グランド部は、PTFE製Vパッキンを採用。ステンレス鍛造(SUSF316)製ボディ。高圧ガス大臣認定品にも対応。フィン付で500°Cまでの流体に対応可能です。代表品番:シリーズ概要:特長ステッピングモーターアクチュエータの採用により2000:1の高分解能を実現。インナー弁はSUS316+ステライト盛で耐摩耗性に優れています。5~0.0000015までの幅広いCv値に対応。小型アクチュエータタイプ。代表品番:シリーズ概要:特長ステッピングモーターアクチュエータの採用により2000:1の高分解能を実現。インナー弁はSUS316+ステライト盛で耐摩耗性に優れています。5~0.0000015までの幅広いCv値に対応。小型アクチュエータタイプ。フィン付きで500°Cまでの流体に対応可能です。代表品番:シリーズ概要:特長ステッピングモーターアクチュエータの採用により2000:1の高分解能を実現。インナー弁はSUS316+ステライト盛で耐摩耗性に優れています。5~0.0000015までの幅広いCv値に対応。小型アクチュエータタイプ。代表品番:シリーズ概要:特長ステッピングモーターアクチュエータの採用により2000:1の高分解能を実現。インナー弁はSUS316+ステライト盛で耐摩耗性に優れています。5~0.0000015までの幅広いCv値に対応。大型アクチュエータタイプ。フィン付きで500°Cまでの流体に対応可能です。代表品番:シリーズ概要:特長ステッピングモーターアクチュエータの採用により2000:1の高分解能を実現。インナー弁はSUS316+ステライト盛で耐摩耗性に優れています。5~0.0000015までの幅広いCv値に対応。d2G4対応の防爆型小型アクチュエータタイプ。特殊比例ソレノイドを採用し、全閉⇔全開0.6秒以下の高速応答を実現!(正作動型は0.8秒以下)スプリングバック構造スプリングバック構造で緊急時にも全開または全閉位置にバルブが動作。幅広いCv値選定範囲インナー弁(ディスク&シート)SUS316+ステライト盛で耐摩耗性に優れています。グランド部は、PTFE製Vパッキンを採用。ステンレス鍛造(SUSF316)製ボディ。高圧ガス大臣認定品にも対応。特殊比例ソレノイドを採用し、全閉⇔全開0.6秒以下の高速応答を実現!(正作動型は0.8秒以下)スプリングバック構造スプリングバック構造で緊急時にも全開または全閉位置にバルブが動作。幅広いCv値選定範囲インナー弁(ディスク&シート)SUS316+ステライト盛で耐摩耗性に優れています。グランド部は、PTFE製Vパッキンを採用。ステンレス鍛造(SUSF316)製ボディ。高圧ガス大臣認定品にも対応。フィン付で500°Cまでの流体に対応可能です。特殊比例ソレノイドを採用し、全閉⇔全開0.6秒以下の高速応答を実現!(正作動型は0.8秒以下)スプリングバック構造スプリングバック構造で緊急時にも全開または全閉位置にバルブが動作。幅広いCv値選定範囲インナー弁(ディスク&シート)SUS316+ステライト盛で耐摩耗性に優れています。グランド部は、PTFE製Vパッキンを採用。ステンレス鍛造(SUSF316)製ボディ。高圧ガス大臣認定品にも対応。