左から子供室、リビング、キッチンと並んでいると仮定、全て外気に面しています。子供室には給気口を設ける。リビングには設けない。キッチンに常時換気扇を設ける、給気口は設けない。各室は引き戸などにより通気が確保されている。キッチンの換気で全室まかなう訳ですが、この場合でもリビングに設置しろと?このパターンすら認めない?。我が地域ではこの程度は認められます、又先にある様な続き間の例も同様。(必要換気量)の求め方がよく解りません。必要換気量の計算が合ってるかどうかわかりません。どなたかわかり易くお教え下さい。小さい厨房が多いです)のフード工事(ダクト工事まで)1年に2~3度くらいですが製作を受けます。ファンの選択は昔からの先輩達の経験で決めていました。(メーカーのカタログなどの参考も考慮し)これくらいのファンなら引くだろうみたいなもんです。(クレームは殆どなかったです)やはり計算の元に製作しなければと思い立ちカタログに付属の参考資料などを基に、(必要換気量はフード部の面風速で出すのが良い)と資料で見て計算を始めました。この式に当てはめました。1.2mX0.8mです.1.2x0.8x1x3600=3456m3/hとなりました。これにダクト部が、250丸のダクトフレーキと250丸のエルボが二つフードの中にグリスフィルターが(壁付け)L=500が付きます。損失を自分なりに計算したところ4800m3/h程度になりました。多く使ってましたが、計算から選択しますと能力が全然足りない様ですが、私の計算方法が間違いなのでしょうか?計算は素人に近いと自分では思っております。これからの為にどなたかご教授宜しくお願いします。必要換気量の計算が合ってるかどうかわかりません。どなたかわかり易くお教え下さい。小さい厨房が多いです)のフード工事(ダクト工事まで)1年に2~3度くらいですが製作を受けます。ファンの選択は昔からの先輩達の経験で決めていました。(メーカーのカタログなどの参考も考慮し)これくらいのファンなら引くだろうみたいなもんです。四捨五入?ちょっと、おしえてください。今、申請書を書いています。今時、考えられない急ぎの申請です。余裕をもつという事を知らない人々がいるのです(笑)。私は、ずっと、面積関係、ケンペイ率、容積率等の小数点は切り捨てとしていました。43.999ならば43.99と。最近、申請もエクセルで打ち込むと数値が出るものがあり、四捨五入しているのです。質問に対するダイレクトな答えとしては「四捨五入以外でもOKです」となるかと思います。一つの申請書類の中で混在しないことですね。これが一番だめなんです。それと、建築って工学じゃないですか、その工学は四捨五入が原則なんですね。その工学の分野の教育を受けた場合、それが理由(癖)で四捨五入する人は多いかもしれません。お勧めは、四捨五入で統一です。申請以外でも問題が起こることはないと思います。手法を統一することで、不本意なミスを避ける効果があるかもしれませんね。他の回答も見るQ木造軸組工法の耐力壁について、いくつか教えて頂きたい事があります。木造軸組工法の耐力壁について、いくつか教えて頂きたい事があります。1、構造用合板を使った耐力壁は、幅が最低600mm必要だと質問の中で見つけましたが、これは何かにはっきりと記載されているものなのでしょうか?軸組工法だと最低900mm必要という文章もありました。以前、柱の1/3の幅(例えば2500mmの柱であれば、833mmまでOK)まで耐力壁とみなす、というのを教えてもらったことがあるのですが、これは間違っているのでしょうか?同じく、この事も何かに記載されていますか?以上、よろしくお願いします。許容応力度設計(2008年版)」をご覧下さい。http://www.howtec.or.jp/joho/syoroku/syoroku202.htmlP60の解説欄には1、構造用合板を使った耐力壁の前提条件は、L≧60センチ且つH/L≦52、筋交いを使った耐力壁の前提条件は、L≧90センチ且つH/L≦3.5ですから、面材で、60センチ以下、筋交いで90センチ以下は、耐力壁として算定出来ません。>以前、柱の1/3の幅(例えば2500mmの柱であれば、833mmまでOK)2008年12月以降、90センチ以下の筋交いは、算定出来ません。参考URL:http://www.howtec.or.jp/joho/syoroku/syoroku202.html他の回答も見るQ天井高さが3m以上の排煙計算についていつもお世話になっております。下記の条件の場合の排煙計算について教えて下さい。寸法:H1.300m×W1.800開口は上記1ヶ所のみです。:H12建・告1436-4-ハ(2)居室:H12建・告1436-4-ハ(4)他の回答も見るQガレージ・自動車車庫の内装制限お願いします。ガレージや自動車車庫は規模に関係なく内装制限を受けると思うのですが、よくガレージ用シャッターなどのカタログを見ると、木造で天井は梁や野地板が現しになっているのを見ます。天井現しは可能なのでしょうか??それともガレージは自動車車庫扱いされないような事ができるのでしょうか??AベストアンサーNo.3さんの回答が少し・・・と思うことがあったので書き込ませていただきます。>内装の制限を受けないのは、無指定(市街化調整区域)ぐらいなので、注意です。日本全国で内装の制限を受けます。倉庫、物置をいつの間にか転用するとか。それを行っている方が多いのは否定しませんが、違法です。することが求められます。>イナバやヨドの車庫を作っちゃえば?内装制限なんて関係しなくなっちゃいますよ。建物ですので、確認申請や内装制限が求められます。建築基準法はザル法と言われていますが、法施工以前の既存建築物の存在と罰則が甘いためだと思います。建築基準法は建物を建てる上で最低限の基準を定めたものですので、ザルとか言わずに法令順守しましょう。我が家には各部屋に自然給気の給気口はあるのですが、強制排気する排気口がどこにもありません。建てる時も24時間換気が義務付けられたとか言われて付けた記憶があります。24時間換気は第1種~3種まであり、給気、排気のいずれかにモーターで強制的に給排出する口がついているとありますが、電動換気はトイレと脱衣場にしかありません。勾配天井なので、天井に隠れていることもありません。おかしいですよね??この場合、どうやって施工業者にクレームつければいいのでしょうか?AベストアンサーNo.1です。住んでいる人それぞれの運用となります。そのため、スイッチを切ると換気がなくなってしまうのは、建築的には問題ありません。暖房の効率が落ちますよね。逆に、真夏に部屋を冷房しているのに、外の暑い空気をガンガン取り入れていたのでは、やはり冷房の効率が落ちます。いうときは、24時間換気を停止するなり、吸気口を閉めてしまうなりして良いのです。「24時間換気が義務付けられている」という基準は、スイッチを入れればそういうことができる設備が設置されていればクリアできており、24時間決して止めてはならない、というものではない、ということです。他の回答も見るQ戸建住宅駐車場の傾斜は何%にすれば良いの?新築戸建の着工を11月17日に控えていますが、外構部分の打合せがやっと昨日始まったところで、いきなり難題が発生!「駐車場スペースの傾斜は2.8%で良いですか?」というものです。経験で見当がつかず、決めかねています。そこで、皆様のご意見を是非お伺いしたく投稿してみました。駐車スペースは縦列駐車型で全長11m。入口部分を±0とすると最終的に+30cmになります。私達の希望は、なるべく平に近い状態で作りたい。積雪地域(積もっても15cmぐらいですが)の為、スリップは避けたいと思っている為です。何か良い案をお持ちの方は是非教えて下さい!よろしくお願いします。駐車場の傾斜としては、1/100だとかなりゆるくて排水がきちんとなされにくいほどになります。見た目は全く平坦です。これだと傾斜がゆるすぎるので、水があまり流れずにたまるところが生じる可能性があり、寒冷地では逆にそこが凍ることも考えられますので、もっと傾斜させた方がよいです。故に傾斜は2~3/100程度は欲しいところです。提案では2.8%(2.8/100)とのことですから、見た目はほとんど平坦に近く、通常傾斜を感じることはないけど、水は流れるので駐車場にたまってしまうことは避けられるのではと思われます。他の回答も見るQガラリの換気量算出について自社にて独自に設計、製造した換気ガラリがあるのですが、ガラリメーカーではない為、換気量の算出方法がわかりません。わかる方教えていただけないでしょうか。換気率というのは上記で算出した換気量を床面積で割った数値でよろしいですか?ご回答よろしくお願い致します。AベストアンサーNo.1で回答したものです。補足の欄でメーカーのカタログには9.8Paの値があると書かれていますね。これは9.8Paの圧力差がある場合に、その製品の開口面積を通る空気の量だと思います。(私はガラリの専門家ではないので、一般的な物理法則として聞いてください)通過する空気量の単位は[m^3/秒]ですから開口面積の単位[m^2]で除算すれば、風速[m/秒]が出ます。開口の形状(丸とかカマボコ形とか、めくれているとか)による抵抗係数(と呼ぶのかしら?)があると思います。単純開口の数値とカタログ値が違う場合は、何らかの抵抗があると言うことです。計算すれば、このガラリの抵抗係数が出せるはずです。形状やフイルタの有無や、その材質、などのパラメータが複雑ですと、単純に比例傾向にあるかは疑問です。適正な近似値を求めて、当てはめて計算すれば、求められると思います。床面積とは思えません。想像ですが、単位時間当たりにその部屋の空気が全部入れ替わる回数のような気がします。床面積よりは、部屋の体積の方が重要な要素と思いますが?あくまで素人の考えですか専門家の回答があれば、そちらを参考にして下さい。No.1で回答したものです。補足の欄でメーカーのカタログには9.8Paの値があると書かれていますね。これは9.8Paの圧力差がある場合に、その製品の開口面積を通る空気の量だと思います。(私はガラリの専門家ではないので、一般的な物理法則として聞いてください)通過する空気量の単位は[m^3/秒]ですから開口面積の単位[m^2]で除算すれば、風速[m/秒]が出ます。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。