晴れ平成4年築の軽量鉄骨造の建物です。床・壁の傾斜などを確認します。浴室点検口からは換気扇の取り付け状況や天井裏の状況を確認します。給水設備は水漏れや赤水の有無などを確認します。曇り平成14年築の木造2階建てです。床・壁の状況や傾斜を確認します。設計図書等で耐久性基準の確認ができない場合は、基礎の高さや床下換気口の間隔などを確認していきます。外壁の浮きやコーキングの切れなども確認します。AM11:00~PM13:00平成12年築の木造2階建て住宅です。床・壁の傾きなどを確認します。開口部廻りのシーリングの破断なども確認します。赤水の確認なども行います。晴れ和風の平屋建ての建物です。外部は基礎・外壁・屋根など目視できるなかで確認します。晴れ和風平屋建ての建物です。外部は外壁や基礎などだけではなく、屋根瓦の状況なども目視できる範囲で確認していきます。そのため双眼鏡などを利用することもあります。小屋裏空間も検査しますが、天井点検口から目視できる範囲に限られます。小屋裏部の木材を目視また触診し腐朽等や蟻害の有無を確認します。そのほか1雨漏り跡がないこと、2木部の接合部に著しい割れがないことなどもあわせて確認します。屋内部分では給水設備や排水設備についても確認事項があります。給水設備では、1漏水がないこと、2赤水が出ないこと、3流量に不足がないことなど、排水設備では1漏水がないこと、2排水時の滞留がないことなどを確認します。晴れ外壁や基礎が塗り直され、クラックなども補修されています。水廻りの設備は新品になっていましたが、決められている通りに通水テストを行い赤サビ等を確認します。晴れ洋風住宅での現況調査でした。コーキングの破断が見受けられます。瑕疵保険を利用する場合は補修が必要になります。バルコニー部では劣化が見られるようです。この状態では適合証明ができないのでその旨報告することになります。晴れダンスホールがあるアーチ状のデザイン部分が特徴的な建物でした。バルコニー直下が屋内でないため劣化事象等の確認は不要となります。インスペクションでは支持部材等を含め確認しますが、取り扱いが少しフラットは異なるようです。外壁の亀裂も目立ちましたが、基礎にもクラックが入っていました。補修が必要となります。クラックの幅と深さを確認します。床の傾きを調べています。各部屋間で正確に計測していきます。壁や柱の傾きを調べています。見た目はきれいでも意外と傾いたままの物件もあります。榎津くぐり戸的な出入口戸で、お尋ねしてみると元々は店舗だった場所を改装して洋室にされていました。表面だけではなく下地コンクリートまで亀裂があるようです。表面を補修されていたようですが、再度クラックが発生したようです。レーザーレベルを使って、床や壁の傾きを調べています。部屋が多い家ほど、調査箇所が増える検査項目です。城島町まずはじめに基礎・外壁など外周りのチェックを行っていきます。フラットの検査では、接道長さなども確認します。基礎部分にクラックが入っていたようですが、このように補修されていました。通水検査を行っています。設備が新しくなっていても、給水給湯管や排水管等は変わっていないことも多いようです。水廻りは必ず通水して、水圧や排水管の接続部の漏れ等を確認します。北野町リフォームされており、外周りではコーキングの破断やクラックなどは見受けられませんでした。トイレがある場合は全て確認します。排水口の点検のフタを開けてみるなど接続部分も調べていきます。大刀洗町すでにリフォーム済みの物件の検査でした。柱や床が傾いていないかをチェックしていきます。クラックは長さだけでなく、深さも調べます。クラックスケールやピアノ線などを用いて行います。フラット35適合証明検査では、水漏れなども確認します。今回のようにリフォームが終わっている物件も確認をしていきます。藤木コンクリートが亀裂しているようです。部分的にはつって打設し直す必要があります。通水して赤水の検査なども行います。バリアフリー基準をクリアーしているか確認します。部屋間だけでなく、水廻りやバルコニーの段差も確認します。今回の適合証明対象物件はマンションです。マンションは戸建てと違い、共用部分の検査も一部必要になってきます。長期修繕計画や管理規約の有無なども確認していきます。エントランスの一部です。建物には影響がないものでした。床の段差の有無をチェックします。S基準の低金利の適用の可否がバリアフリー基準をクリアーしているかどうかで決まります。戸建住宅の場合は通水して赤水の検査なども行います。コーキングが破断しているためフラットの適合証明を受けるためには補修が必要となります。バルコニーのある方位からの外観写真が必要になるなど写真をとる場所なども規定されています。専有部分についてはバリアフリー等の確認が必要となります。