今日も天気が優れませんね(;’∀’)さて、気分を入れ替えながらブログ更新します。いつもお世話になっている農家さんところで、ポンプにある砂こし器のカバーが割れているから交換してほしいとご依頼がありました。駆けつけてみると、お施主さん自らが応急処置したようで、なにかシール材が塗られてありました。井戸の水も茶色になってあり、高頻度で井戸に水が返っていると分かりました。カバーだけの交換なら簡単なので、すぐに作業に取り掛かったのですが、交換後もポンプ動作が不安定に。井戸に水が返ってます。考えられるのはポンプ吸込側にある逆止弁の損傷です。ゴム製なので劣化します。そちらも交換させていただきました。農家さんなので水のトラブルがあると影響も大きいことから、安全策としてスイングチャッキも併用することに。ゴム製よりも耐久性があります。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。FameThemes。