川口液化ケミカル株式会社へのお問い合わせはこちらまで。入口温度のほうが高い場合は起きません。容器温度のほうが高いと、途中の配管でプロパンガスが再液化して使用中の燃焼器具において火炎の不安定化が立ち消えなどを引き起こしています。・・・ボンベなど酷暑で直射日光などでも温められて日没で急に気温が下がると調整器や配管などは気温の低下に伴い急速に冷えます。ボンベは熱容量が大きいので急には冷えません。すると、容器と配管などの間に大きな温度差が生じて配管内での再液化が盛んに起きます。俗に温度差が2°C以上あると再液化は明らかに認められるとしています。温度差は、容器が南側の日当たりのよい所に置いてある場合は20kg容器よりも50kg容器のほうが大きくなります。再液化の量は、高圧配管部が長く、金属などの熱を伝えやすい部分が多いとき、容器に調整器を直結しているときよりも、ピッグテールや高圧ゴムホースで連結しているの場合の方が同じ温度差でも多くなります。実施の動議を、再び下院で採決に付す方針を明らかにした。川口液化ケミカル株式会社へご相談・ご質問ございましたら、ご連絡をお願い致します。