エコパワーメータ(KW9Mシリーズ)」を製品化しました。カタログhttp://www3.panasonic.biz/ac/j/fasys/eco/eco/kw9m/index.jsp社会のあらゆる分野で省エネの取組みが加速する中、工場、オフィス、店舗などでは、電力使用量を細分化(工場ごと、フロアごと、設備ごと)して計測、把握したいという要望が高まってきております。開始に伴い、売買電力[3]の質を監視したいという要望も出始めています。エコパワーメータ(KW9Mシリーズ)」を製品化、量産を開始します。しては、検定対応電力計[7]、電子式マルチ指示計器[8]などがありますが高価でした。安価な簡易電力計では、トータルの電力使用量のみの計測で、相別の計測には対応していませんでした。4行表示のLCDバックライト大画面を採用しており、トータル電力と各相個別の電力を一括で表示でき、一目で相バランスの把握、電力の品質チェック、力率[9]改善、三相モータ[10]の劣化判断などに貢献できます。積算電力では1Wh単位から計測を実現しました(当社従来品10Wh単位)。これにより、待機中設備の電力ロスも見える化が可能となり、より正確な計測ができ、エネルギー使用量の見える化の精度向上に貢献できます。2%)省エネ活動の中で、数パーセントの電力量削減を目標としているお客様も多く、電力計の僅かな誤差を限りなくゼロにしたいという、精度に対する要求が高まっております。1%(IEC62053-21:Class1準拠)の高精度計測を実現しました。本製品を採用いただくことで、より正確な電力計測が可能となり省エネ活動推進に貢献できます。今後必要になると考えられます。本製品は、1台で双方向の積算有効電力を回路毎に計測できます。正・逆積算電力データの個別メモリ保存を実現しており、創エネ、蓄エネデバイスからのエネルギーの見える化、ならびに送電電力の品質維持に貢献できます。本製品は、市販の汎用大容量CT(2次側1A/5Aタイプ)[14]をダイレクトに3台接続できます。このため、単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式の電源に対し電力計測が可能です。同一電源であれば、単相2線を3回路まで本製品1台で同時計測が可能です。比較グラフ/数値表示機能/自動グラフ更新機能など)が容易にでき、省エネへの取組みを強力にサポートします。Light”へはRS485通信[17]にて接続し、LANを介し遠隔管理も可能です。絶縁ポートを採用しており安心してお使い頂けます。交流は、単相交流[100V(2線式)、200V(3線式)]と三相交流[3線式、4線式]に分別される。各電線を「相」といい、三相交流の場合はR相、S相、T相などと相ごとに呼び、一般的な電力計測ではR相、S相、T相で使用されるトータルの電力を計測する。「各相」とは、トータルではなく、R相、S相、T相個別のものを指す。[2]エコパワーメータ電力使用量を測定、表示する機器。電力の見える化が可能で省エネに貢献できる。「エコパワーメータ」はパナソニックの登録商標。ような一般電気事業者より買う電力と、太陽光発電などの余剰電力を一般電気事業者へ売る電力の双方を指す。測定または識別できる最小の読み取り可能な差のこと。[5]回生電力モータを強制的に回すと発電機になるという原理を応用し、減速時にモータに発電させた電力のこと。単相交流電力を電圧線と接地された無電圧の線の計2本で給電する配電方式のこと。ちなみに、「単相3線式」とは、単相交流電力を電圧線2本と接地された無電圧の中性線の計3本で給電する配電方式のこと。電圧線2本間の電圧は上記単相2線式の2倍の電圧になり1/2の電流で同一の電力となる。「三相3線式」とは、配線にΔ結線とY結線の2種類があり、接地された無電圧の中性線と電圧のかかった線2本の計3本で給電する方式のこと。負荷に2本接続して単相、3本接続して三相の電力を供給することができる。「三相4線式」とは、接地された中性線と電圧のかかった線3本の計4本で給電する方式のこと。合格し、電力の取引に使用することができる電力計。一つの計器で電流・電圧・電力などの電力量計に合わせて指示計器・トランスデューサ(変換器)などの計器を1台で対応する多機能計器のこと。マルチメータとも呼ばれる。力率とは交流回路における負荷で消費される電力と電源から送り込まれる電力との比で表される。電源から送り込まれる電力が高くなると効率が悪くなり力率が1以下になる。三相交流の各位相のズレを利用して回転するモータのことを「三相モータ」という。工場設備の大型モータを稼働する用途などに多く利用されている。交流回路における負荷で消費される電力のことで、特定の瞬時の値を「瞬時有効電力」という。「送電」とは、発電所で発電した電力を一般家庭や工場などに電気を送ることであり、これを「送電電力」という。用語説明[12]の送電された電力を使用するために各機器や装置に配送する電力をいい、この電力の状態をどのように使用されているかを機器ごとに分析することを「個別配電分析」という。[14]汎用大容量CT(2次側1A/5Aタイプ)「CT」とはカレントトランスの略で、負荷に流れる電流を電力計などで計測するために変換して使用するトランスのことをいう。1次側は負荷に対応した電流を使用して2次側を1Aまたは5Aに変換するCTが一般的であり、このようなCTを汎用タイプという。Light”「ロギング」とは、ユーザの操作やシステムの稼働状況、ネットワークのアクセス状況などを時系列で記録に残すことを指す。本ロギングユニットは電力などの省エネに関するデータ(ログ)を記録する装置。Light”は、パナソニックの製品名で登録商標。制御機器サイトからダウンロードが可能。デバイスSUNX株式会社に帰属する。Watcher”ダウンロードは以下URLhttp://www3.panasonic.biz/ac/j/fasys/software_info/eco/tol_kwwatcher.jsp[17]RS485通信RS485通信とは工業分野における通信方式で、2本の信号線上にマルチドロップで通信できる通信方式のことをいう。RSS※記事の内容は発信時のものです。商品・サービスの販売・提供終了や、組織の変更等、最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。