今日も暑かったです(゚Д゚;)また別記事で書こうと思いますが、興居島で打抜き井戸の工事を施工してました。暑くて×2・・・熱中症で倒れるんじゃないかと思ったほど滝のような汗が。今日の記事は自動停止しないポンプの部品交換を行ったという内容です。「止まらないポンプ」で紹介した現場です。圧力スイッチを交換して試運転を行いました。すると・・・止まりません(゚Д゚;)何度試しても止まりません。・もう考えられるのはインペラが摩耗して圧力が上がらないということか?!なら、自動停止する圧力を下げて調整するしかない・・・っということで、初期設定の設定圧を変更してみました。すると、無事に停止するように。運転・停止も問題ありません。圧力を下げたことで、初期圧力も下がり水圧も弱くなりましたが、自動給水機能は回復です。交換後の圧力スイッチです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。FameThemes。