(107件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。出力接点4(機種共通)接点の仕様は以下の通りです。取扱説明書にも記載しております。ご使用いただけません。MELPRO-Sシリーズの継電器は、高圧系統にのみご使用いただけます。「動作時間(s)」で整定した時間以上、テストボタンを長押しすることで継電器が動作します。「動作時間(s)」で整定した時間以上、テストボタンを長押しすることで継電器が動作します。「零相電圧V0(%)」の整定を『LOCK』のポジションに合わせている場合は動作しません。地絡方向継電器(MDG-A1,A2形)MZT形零相変流器(鉄心分割型)の使用方法2付属している短絡片は、MZT形零相変流器(鉄心分割型)の左右どちらに接続してもご使用いただけます。短絡片を接続した方とは反対の方にケーブルを接続して下さい。地絡方向継電器(MDG-A1,A2形)制御電源(MGR-A1形地絡継電器)使用できません。制御電源はAC110Vです。接続する零相変流器はMZT形零相変流器です。製品ラインナップは、MELPRO-Aシリーズのカタログをご参照ください。地絡継電器(MGR-A1形)電灯回路からの制御電源確保ご使用いただけますが、電灯回路停電時には継電器の電源が確保できないため、保護区間が保護できません。地絡方向継電器(MDG-A1,A2形)MDG-A1形地絡方向継電器とBZ形零相変流器BZ形零相変流器はJEC規格の製品のため接続できません。MZT形ZCTと組合せて使用して下さい。操作電圧(モータ回路)や制御電圧の許容変動範囲はカタログに記載していますので参照ください。許容範囲の最大電圧で操作する場合は開閉寿命が短くなります。