独自設計の熱制御システムと特殊な遮断機構を組み合わせることで、雷サージや、持続的に印加された過電圧(一時的な過電圧:TOVを含む)から、より確実なアーク遮断を実現できるSPD(サージ防護デバイス)の新製品である。長1雷防護素子として、電圧制限素子:MOV(金属酸化物バリスタ)、セラミックアレスタ:GDT(ガス入り放電管)、ならびに電流制限素子を組み合わせた協調回路により、あらゆる過電圧に対応し、雷防護素子の長寿命化も実現する。2熱制御システムを用いた分離機構により,確実にアークを遮断する(短絡電流定格:AC200kA)。動作を移行させ、機器を雷サージから保護する。動作で過電圧を抑制する。次世代電力ネットワークなど、インバータやコンバータ回路を有する回路に幅広く適用できる。交流AC用(単相2線式、単相3線式、三相3線式、風力発電システム)、直流DC用(太陽光発電システム)をラインナップしている。万一、SPDが故障や劣化により機能を停止した場合に作動し、電源回路からSPDを安全に分離することで、電源系統への影響を限定的にするとともに、SPD発火による火災リスクを抑制する。50/60Hzの交流250Vrms以下の電源回路および機器の接続に最適なSPD分離器の新製品である。C5381-11では、SPDの動作試験に分離器を加えることが規定されている。(3極品)に対応し、分電盤内への取り付けが容易である。(M5ネジ)を用いて接続できる。3サージ電流耐量20kA(8/20μs)の高耐量を有するSPD分離器として最適である。4分離器の動作状態を確認用LEDランプで視認できる(動作ボタンを押し、点灯すれば正常)。100/200V、三相3線式200V)に対応している。直撃雷の影響を受けやすい場所に設置する低圧配電システム用SPDで、現在発売中のクラスI対応SPDのリニューアルモデル(新製品HG、HMシリーズ)を予定している(2019年冬)。デザイン変更に加え、雷防護性能が失われた際の劣化(故障)表示を、緑色(正常時)、赤色(劣化時)で表示し、識別を容易にしている。資料請求製品を選択して下さい。橋梁は日本の経済を支える重要な社会インフラの一つです。