kubikel
225917865
Rancang Bangun Alat Pengendali Mekanikal Switchgear dan Monitoring Arus Kubikel Jarak Jauh Menggunakan PC dengan Sinyal Komunikasi SMS Berbasis Arduino
Saat ini lamanya pemulihan waktu dalam hal penanganan gangguan menjadi salah satu indikator bagi pelanggan atas tingkat mutu pelayanan PT. PLN (Persero) Untuk memenuhi hal tersebut telah dilakukan banyak peningkatan dalam sisi internal PT. PLN (Persero) Dalam penerapan di lapangan, pada proses pemulihan waktu (Recovery Time) terdapat beberapa kendala yang sering dialami oleh petugas atau mitra kerja. Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh petugas penanganan gangguan adalah kemacetan dan jarak tempuh sehingga memperpanjang Recovery Time. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan metode atau peralatan agar petugas tidak perlu ke gardu untuk melakukan manuver jaringan atau pengoperasian kubikel. Oleh karena itu dibuatlah peralatan yang bisa memenuhi kebutuhan pengoperasian mekanikal switchgear jarak jauh.
Husnibes Muchtar Annas Sufi Puiska Hakim
225709608
SISTEM PEMANTAUAN KUBIKEL TEGANGAN MENENGAH BERBASIS INTERNET OF THINGS
Permasalahan yang sering terjadi di kubikel 20 kV adalah korona, yaitu suatu fenomena yang terjadi pada saat udara di sekitar konduktor atau penghantar terionisasi akibat penurunan suhu naiknya kelembaban karena heater tidak aktif rusak. Dari proses tersebut terjadilah pelepasan muatan yang mengakibatkan kegagalan isolasi pada udara, sehingga berpotensi merusak peralatan di dalam kubikel dan menghasilkan rugi rugi daya. Oleh karena itu sistem pemantauan suhu dan kelembaban dapat menjadi satu solusi untuk meminimalisir efek korona pada kubikel. Sistem ini dirancang menggunakan sensor DHT22 untuk memantau suhu dan kelembaban serta NodeMCU sebagai mikrokontroler Hasil dari pembacaan sensor ditampilkan pada web untuk diamati oleh petugas, sehingga dapat dilakukan deteksi dini kemunculan korona pada kubikel. Dari hasil pengujian, sensor dapat membaca suhu dan kelembaban sesuai dengan pengaturan heater yang terpasang pada kubikel 20 kV dan hasil pengukuran sensor menunjuk k an galat 0,3% serta d apat dimunculkan pada web yang dirancang untuk antarmuka dengan pengguna dan potensi
Nina Tania Lestari Hadi Suwanto Rudy Gunawan
221699993
SETTING OVERCURRENT RELAY DAN GROUND FAULT RELAY PADA KUBIKEL 20 KV DI PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA
Protection of electric power system is a very important part in the business in the electricity sector of PT. PLN (Persero) as a company that monopolize electricity in Indonesia in demand to always improve the quality of electricity. Protective relay settings (settings) as one of the important procedures should be properly designed and correct in order to work out the interference. Relay settings using the "Micom P123" relay manually or through software must be done with the proper step. Manual settings via keyped on relay until the settings relay through software using "Easergy Studio" Things to know in OCR GFR relay settings are CT ratio used on cubicles and OC GF current calculation results are tried to delay time to be used. The current value of the settings inputted to the OCR GFR relay of "Micom P123" is a comparison between the OC GF currents with the CT Primary values used. In the output cubicles in GIS, based on calculations with CT 800/5 the OC setting current is 0.38 In, MOCI 1 is 5 In and MOC2 7.5 In. While the current setting of GF is 0.1 Ien, MGF1 1 Ien and MGF2 1.125 Ien on outgoing cubicles in GIS
Ikhsan Kamil Lazuardi Wahyu Pratama dan Adhe Anugrah
214442501
PEMELIHARAAN KUBIKEL 20KV DI PT PLN (Persero) APJ BANTEN UTARA RAYON PRIMA KRAKATAU
Disturbances that often occur in the 20kv cubicle are impairments in the value of insulation resistance caused by several factors such as environmental conditions, humidity levels, humidity, dust, temperature, water, pressure disturbances, and other disturbances. If the interference is allowed to cause short circuit and leakage of electric current. Another disturbance that is often experienced by the 20kv cubicle is the corona, where this disturbance causes the hissing sound of the cubicle and the appearance of corrosion in the cubicle's indoor contact area. If this condition occurs continuously it can cause serious damage to all cubicle components as well as causing loss impact for customers and PT.PLN (Persero) So to anticipate or overcome the problem of disruption needed maintenance on the cubicle. PT. PLN (Persero) APJ North Banten Rayon Prima Krakatau carries out annual 20kv cubicle maintenance to increase the value of insulation prisoners and to overcome the hiss and corrosion problems caused by corona events. In this final project discusses the maintenance of 20kv cubicles in accordance with the SOP of PT. PLN (Persero) From the research data it was found that the maintenance carried out in accordance with the SOP of PT. PLN (Persero) and after the maintenance of the cubicle the disturbances that occur can be overcome such as increasing the value of insulation resistance and loss of noise and corrosion on the cubicle indoor contact. Keyword 20Kv cubicle, maintenance PT. PLN (persero) APJ North Banten Rayon Prima Krakatau Gangguan yang sering terjadi pada kubikel 20kv adalah gangguan menurunnya nilai tahanan isolasi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi lingkungan, tingkat kelembaban, humidity, debu, suhu, air, gangguan tekanan, dan gangguan lainnya. Apabila gangguan tersebut dibiarkan dapat menyebabkan terjadinya hubung singkat dan kebocoran arus listrik. Gangguan lainnya yang sering dialami kubikel 20kv yaitu korona, dimana gangguan ini menyebabkan munculnya suara desis pada kubikel serta munculnya karat pada bagian kontak indoor kubikel. Jika kondisi ini terjadi terus menerus dapat menimbulkan kerusakan yang serius pada seluruh komponen kubikel serta menimbulkan dampak kerugian bagi pelanggan maupun PT.PLN(persero) Maka untuk mengantisipasi ataupun mengatasi masalah gangguan tersebut diperlukan pemeliharaan pada kubikel. PT. PLN(persero) APJ Banten Utara Rayon Prima Krakatau melakukan pemeliharaan kubikel 20kv tahunan guna meningkatkan kembali nilai tahanan isolasi serta mengatasi masalah desis dan karat yang ditimbulkan oleh peristiwa korona. Pada tugas akhir ini membahas pemeliharaan kubikel 20kv yang sesuai dengan SOP milik PT. PLN(persero) Dari data penelitian didapatkan bahwa pemeliharaan yang dilakukan sesuai dengan SOP PT. PLN(persero) dan setelah dilakukan pemeliharaan kubikel gangguan gangguan yang terjadi dapat teratasi seperti meningkatnya nilai tahanan isolasi dan hilangnya suara desis dan karat pada kontak indoor kubikel. Kata kunci Kubikel 20kV, pemeliharaan, PT. PLN (persero) APJ Banten Utara Rayon Prima Krakatau
Andre Wahyu Ramadhan
219029222
RANCANG BANGUN SISTEM RACK IN DAN RACK OUT PMT OTOMATIS DI KUBIKEL 20 KV BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 MENGGUNAKAN VTSCADA 11.2
The 20 KV PMT (Circuit Breaker) is an important equipment for the reliability of electricity distribution. Therefore it must be maintained so that it is always in good condition with regular maintenance. Prior to maintenance, PMT is terminated from the bus bar, which is called the rack out process. After maintenance, the PMT is reconnected with the bus bar, which is called the rack in process. Usually, 20 KV PMT rack in and rack out process in maintenance or disturbance is still using the manual method. The 20 KV PMT can only be racked in and racked out in one way, by turning the lever. The lever will rotate the bolt as a PMT rail. In the manual method, there is no system for monitoring the condition of the bus bar whether it is has electric voltage or not. There is also no remote control that can rack in and rack out. So officers must ensure the conditions of PMT and bus bars are safe manually, before maintenance is carried out. This is quite troublesome and dangerous for officers. From these problems, in this research designed a system that could ensure the condition of the PMT and the bus bar was safe before the rack in and rack out process was carried out and could monitor and control the system remotely using SCADA. Rack in and rack out automation system using VT SCADA, using Ethernet Shield that has been connected with Arduino Mega. Ethernet is connected to a mini PC. The microcontroller pins will be connected to the relays that will turn or stop the motor. The rack in and rack out commands from VT SCADA will determine the rotation of the motor so that the PMT moves. The current sensor reads the current flow and detects interference. Interference detection will automatically make PMT Rack out. System testing shows that the process of racking out in a state of maintenance or disturbance can be carried out automatically controlled by VT SCADA. Current sensor works to detect the current flowing, so that it can detect PMT interference and perform automatic rack out. The rack in process is also capable of being remotely controlled with VT SCADA. This makes it easier for officers to also become additional reliability of PMT in the 20 KV cubicle.
Ratna Azizah Puteri Arkhan Subari Dista Yoel Tadeus
164859875
PROSES PERAKITAN DAN PENGUJIAN KUBIKEL SM6 VACUUM CIRCUIT BREAKER 20 kV DI PT. GALLEON CAHAYA INVESTAMA
At PT. Galleon Cahaya Investama which in this case much needed electrical appliance to be used in distribution network that is one tool of cubicles before marketed at other company. Cubiclesis a connecting device, divider and disconnecting load doing testing. In this cubicle insulation testing,cubicle is already in pairs and have connected with The transformer after that just done insulation testing with mega ohm meter, because cubicle is already 5 with the transformer then the insulation resistance value will be reduced because of the existing transformer windings in it. In testing leakage current PMT component is still in good condition, seen from test results that is still Below 300 mA, and in the test of isolation resistance, also in good condition, looking from the results that have been tested still shows the value above the standard isolation resistance. With visual inspection by looking at the results of work with the eyes and tools, namely see the shape, rust and placement of components that have been right.
Energi Kelistrikan
Redaksi Tim Jurnal
228483413
ANALISIS RISK PRIORITY NUMBER PADA KUBIKEL 20 KV DI GARDU INDUK MENGGUNAKAN LOGIKA FUZZY
Gardu induk merupakan bagian dari sistem distribusi dimana fungsinya adalah menurunkan tegangan dan menyalurkannya ke konsumen melalui kubikel kubikel 20 kV. Beberapa permasalahan yang ada dalam kubikel antara lain kegagalan PMT dalam beroperasi dan korosi yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis potensi kegagalan dari yang terbesar hingga terkecil dari kubikel 20 kV pada gardu induk, menghitung nilai keandalan kubikel 20 kV dan umur ekonomis dari kubikel 20 kV tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah FMEA yang dibantu oleh logika fuzzy untuk menganalisis potensi kegagalan pada bagian bagian kubikel 20 kV, sedangkan untuk menghitung keandalan kubikel 20 kV menggunakan MTBF dan MTTR serta EAC untuk menghitung umur ekonomis dari kubikel 20 kV. Hasil dari penelitian ini adalah total nilai FRPN sebesar 5860,2 dengan nilai FRPN terbesar Tabung interruptor dan media (PMT) sebesar 930, nilai keandalan dari kubikel 20 kV dalam kurun waktu dua tahun pada gardu induk Cibabat Baru yaitu sebesar 93,574% sedangkan pada gardu induk Braga 88,877% dan umur ekonomis dari kubikel 20 kV pada gardu induk Cibabat Baru adalah 18 tahun sedangkan pada gardu induk Braga adalah 12 tahun. The substation is part of the distribution system where its function is to reduce the voltage and distribute it to consumers through 20 kV cubicles. Some of the problems in the cubicle include PMT failure in operation and corrosion that occurs. The purpose of this study was to analyze the potential of failure from the largest to the smallest of the 20 kV cubicle at the substation, calculate the reliability value of the 20 kV cubicle and the economic life of the 20 kV cubicle. The method used in this study is FMEA which is assisted by fuzzy logic to analyze the potential failure in 20 kV cubicle sections, while to calculate the reliability of cubicle 20 kV using MTBF and MTTR and EAC to calculate the economic life of a 20 kV cubicle. The results of this study are the total FRPN value of 5860.2 with the largest FRPN value is interruptor tube and media (PMT) of 930, the reliability value of 20 kV cubicle within two years in the Cibabat Baru substation of 93.574% while at the Braga substation is 88.877% and the economic life of the 20 kV cubicle in the Cibabat Baru substation is 18 years while in the Braga substation is 12 years.
Ari Dwi Prasetyo
111815379
SISTEM PENGAMAN KUBIKEL LISTRIK DI PT. PLN (PERSERO)
Sistem pendeteksi sebuah pergerakan merupakan alat yang digunakan untuk pengawasan kondisi sebuah objek dengan menggunakan sensor pir sebagai input masukan mikrokontroler yang mampu merespon suhu dan pergerakan dan modem wavecom sebagai sumber informasi. Alat ini dibuat berdasarkan sering terjadinya konsleting listrik pada pusat kubikel 20 Kv yang menyebabkan pemadaman listrik untuk masyarakat di daerah kawasan kubikel. Dari masalah dan resiko yang ditimbulkan dari kerusakan kubikel 20 Kv. Maka dari itu penulis ingin memberikan solusi atas masalah ini. Tugas akhir ini meliputi perancangan dan realisasi sebuah Sistem Pendeteksi Pergerakan Hewan Pada Kubikel 20 Kv yang sudah menerapkan sistem Sensor dan Modem GSM sebagai media informasi. System ini menggunakan mikrokontroler At Mega 16, Modem Wavecom, LCD M1632, Sensor Pir, Alarm, Lampu Dim dan komponen pendukung lainnya. Perancangan dan realisasi Alat Pendeteksi Pergerakan Hewan Pada Kubikel 20 Kv tersebut didapatkan dari hasil eksperimen, sedangkan pendukung penulisan tugas akhir ini diperoleh dari beberapa sumber antara lain buku, internet, dan literatur. Kata Kunci kendali, sensor Pir, mikrokontroller, modem GSM, Lcd.
Prima Agus Triaji
109377068
SIMULATOR KUBIKEL MINIMUM UNTUK INVESTIGASI GANGGUAN SCADA SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 20 KV
Wahyu Adi Prasetiyo Heru Winarno in this paper explain that with the SCADA system delivery and processing of data from substation equipment consisting of equipment protection, control and measurement becomes faster known by the operator (dispatcher) Measurement and status information indicative of the electric power system are collected in RTU is placed in the substation (GI) which is then sent to the SCADA Master Station.Kinerjasistem dipengaruhiolehpopulasigangguan happened. The more the population of nuisance, then it will significantly reduce the level of reliability of the distribution network which is under the control of the SCADA system. SCADA interference in the distribution of electrical power distribution systems 20 kV affect the level of reliability of the distribution network. Especially if the disturbance of the telecontrol Circuit Breaker. To repair SCADA telecontrol especially the disruption of the necessary investigative trials open close CB, but in emergency situations CB load shedding can not be done with the many considerations. Simulator cubicles with Circuit Breaker Dummy serves to replace the function of the actual CB in order to do the test cubicles control of SCADA without load shedding. By removing the SCADA communication in cubicles and then move it to the CB Dummy testing/investigation disorder can be performed optimally. This tool is equipped with IED Digital Meter Relay Protection and SCADA based so that in addition to the investigation failed control can also be used for investigations and telesignal telemetering disorders. Keywords: scada, investigations, reliability.
Wahyu Adi Prasetiyo Heru Winarno
193806815
STUDI ANALISA PERHITUNGAN DAN PENGATURAN RELAI ARUS LEBIH DAN RELAI GANGGUAN TANAH PADA KUBIKEL CAKRA 20 KV DI PT XYZ
Gangguan hubung singkat fasa ke tanah dan fasa fasa merupakan salah satu permasalahan yang mungkin timbul dalam pengoperasian transformator daya dalam sebuah Gardu Induk. Gangguan yang disebabkan oleh adanya hubung singkat menimbulkan banyak kerugian, kerugian pada sistem transmisi kelistrikan maupun kerugian di pihak konsumen energi listrik. Salah satu cara untuk mengatasi gangguan ini adalah dengan cara memasang peralatan pengaman pada transformator. Relai arus lebih merupakan relai proteksi yang bekerja dengan Pemutus Tenaga (Circuit Breaker) Gangguan hubung singkat fasa ke tanah dan fasa fasa menimbulkan arus gangguan hubung singkat yang besarnya melebihi setting arus pada relai arus lebih, sehingga relai arus lebih memicu Pemutus Tenaga bekerja sesuai dengan setting waktu yang diterapkan, sehingga resiko kerusakan pada sistem kelistrikan dapat dihindar.
Budi Yanto Husodo Muhalan Muhalan