Anker Club Kft. Tűzvédelmi Szabályzat - PDF
Anker Club Kft. Tűzvédelmi Szabályzat
Download "Anker Club Kft. Tűzvédelmi Szabályzat"
1 Anker Club Kft Tűzvédelmi Szabályzat
2 Tartalomjegyzék I. Fejezet A tűzvédelmi szabályzat hatálya, alapvető adatok Területi hatály Személyi hatály Időbeli hatály Tárgyi hatály Tervezett létszám A terület ismertetése A rendezvény szervezője A rendezvény biztosítását ellátó szervezet Egészségügyi személyzet... 6 II. Fejezet Tűzvédelmi szervezet felépítése, tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek A rendezvényszervező tűzvédelmi feladatai Tűzvédelmi feladatokat ellátó szakszolgáltató A biztonsági szolgálat tűzvédelmi feladatai Az aggregátor kezelésével megbízott személyzet feladatai A vendéglátó egységek munkavállalóinak tűzvédelmi feladatai Műsorlebonyolító tűzvédelmi feladatai Színpadtechnika üzemeltetését ellátó munkavállalók tűzvédelmi feladatai III. Fejezet Eseti tűzvédelmi előírások A szabad területek tűzvédelmi előírásai A vendéglátó sátrak tűzvédelmi előírásai A VIP sátor eseti tűzvédelmi előírásai Az öltözők, ruhatárak tűzvédelmi előírásai A színpad tűzvédelmi előírásai rendezvények idején Az aggregátor és környezetének tűzvédelmi előírásai Irányítási pont eseti tűzvédelmi előírásai IV. fejezet A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások Tűzvédelmi használati szabályok Dohányzás Raktározás, tárolás Közlekedési utak Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer Tüzelő-fűtőberendezések tűzvédelmi szabályai Villamos berendezések tűzvédelmi szabályai Tűzoltó készülék, felszerelés Tűzoltás Oltóvíz
3 V. fejezet lkalomszerű tűzveszélyes tevékenység VI. fejezet Munkavállalók tűzvédelmi oktatása A rendezvényen tevékenykedő vendéglátó egységek munkavállalóinak tűzvédelmi oktatása A tűzvédelmi oktatások dokumentálása VII. Fejezet A munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai Tűzjelzés A tűzjelzésnek tartalmaznia kell VII. fejezet Egyéb rendelkezések Tűzvédelmi iratok kezelése, gyűjtése, dokumentálása Tűzvédelmi ellenőrzések Tűzvédelmi szemle A rendezvény befejeztével kapcsolatos feladatok Tűzvédelmi bírság Záró rendelkezés Sz. Melléklet Jelentés tűzesetről Sz. Melléklet Tűzoltó készülékek üzembentartói ellenőrzésének dokumentálása Sz. Melléklet Oktatási napló Sz. Melléklet Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez Sz. Melléklet Kiürítés számítás Sz. Melléklet Tűzvédelmi jelölések Sz. Melléklet Vonatkozó jogszabályok, rendeletek, szabványok Sz. Melléklet Tűzriadó Terv
4 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. Számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének 1. (1) bekezdése, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT alapján kiadom a 1016 Budapest, 6112 hrsz. alatt lévő szabad területen a fent nevezett rendezvényre vonatkozó Jelen Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: TVSZ) hatálya kiterjed a TABÁN Fesztivál rendezvény fenti címén lévő szabad területére, vendéglátó sátrakra és egyéb építményekre. A hivatkozott törvényben, rendeletekben, szabályzatokban, nemzeti szabványokban, valamint jelen szabályzatban foglaltak maradéktalan végrehajtására és megtartására a rendezvényen tevékenykedő valamennyi munkavállalóra nézve kötelező jellegű. A szabályzat hatálya kiterjed a fent nevezett területen ideiglenes jelleggel tartózkodó munkavállalókra ügyfelekre, vendégekre, karbantartókra, szállítókra, stb. a rájuk vonatkozó mértékben. Budapest, március Rendezvényszervező 4
5 I. Fejezet A tűzvédelmi szabályzat hatálya, alapvető adatok 1. Területi hatály Jelen Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: szabályzat) hatálya kiterjed a TABÁN Fesztivál (továbbiakban: Rendezvény) fenti címen lévő létesítményeire, munkaterületekre, berendezésekre, eszközökre, anyagokra, szabad területeire. 2. Személyi hatály A TVSZ személyi hatálya kiterjed a rendezvényen tevékenykedő, átirányított vagy bérelt munkavállalókra, a tanulókra, az alkalmi munkát végzőkre és minden foglalkoztatási jogviszonyban álló személyre, valamint az 1. pontban meghatározott területen tartózkodókra. 3. Időbeli hatály A TVSZ időbeli hatálya május percig terjedő időszakra, a szabadtéri rendezvényre vonatkozik. 4. Tárgyi hatály Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 1. pontban ismertetett területen végzett minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejátszása során tűz keletkezésére lehet számítani. 5. Tervezett létszám A rendezvény szabadon látogatható, a rendezvényszervezők maximálisan egy időben 8000 fő látogatót valószínűsítenek a rendezvényen. 6. A terület ismertetése A Tabán területét Budapest I., Krisztina krt, Kereszt utca és a Naphegyi út felől lehet megközelíteni illetve elhagyni. A terület nincs kordonnal illetve épületekkel körbehatárolva. Kordonnal a színpad. a backstage, és a keverőpult lesz körbevéve. A rendezvény által használt szabad terület kb.: m 2 7. A rendezvény szervezője Budavári Művelődési Ház (1011 Budapest, Bem rakpart 6.) Marsi László ( ) Zsámboki Norbert ( ) 5
6 8. A rendezvény biztosítását ellátó szervezet Valton Sec Kft. (Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út ) Telefonszám: Ügyvezető igazgató: Varga Lajos 9. Egészségügyi személyzet 1 darab esetkocsi 1 darab ROKO a backstage mögött 6
7 II. Fejezet Tűzvédelmi szervezet felépítése, tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek 1. A rendezvényszervező tűzvédelmi feladatai 1.1. Gondoskodik a tűzvédelmi törvényben, jogszabályokban, rendeletekben, nemzeti szabványokban és szabályzatokban előírtak érvényre juttatásáról, a tűzvédelemmel kapcsolatos létesítési és használati előírások betartásáról Biztosítja a rendezvény területén a tűzvédelmi szabályok, előírások és a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeit, illetve azok érvényre juttatását Gondoskodik a rendezvény tűzvédelmi költségvetési tervének elkészítéséről, valamint a tűzvédelmi előírások megvalósításához szükséges pénzügyi alap biztosításáról Biztosítja a tűz elleni védekezéshez szükséges személyi, anyagi és műszaki feltételeket, a tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök, menekülési útirányjelzések és oltóanyagok beszerzését, üzemképességük fenntartását Jóváhagyja, szükség esetén átdolgoztatja a rendezvény mindenkori sajátosságait figyelembevevő Tűzvédelmi Szabályzatot Rendszeresen ellenőrizteti a tűzvédelmi előírások betartását Részt vesz, vagy megbízottja útján képviselteti magát a rendezvény területén a katasztrófavédelmi hatóság által tartott eljárásokon (ellenőrzés, szemle, stb.). Biztosítja ellenőrzés feltételeit és lehetőségét a katasztrófavédelmi hatóság számára Az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség által tartott ellenőrzésen vagy egyéb eljárásai során megállapított hiányosság megszüntetéséről haladéktalanul köteles gondoskodni, ill. a szükséges intézkedést megtenni A rendezvény területén keletkezett tűzesetet az eloltottakat is az illetékes tűzoltóságnak késedelem nélkül köteles bejelenteni. Gondoskodik a tűzeset helyszínének a vizsgálat befejezéséig történő megőrzéséről illetve változatlan állapotban hagyásáról A rendezvény biztonságát veszélyeztető körülmény esetén a biztonsági szolgálat vezetőjével egyetértésben dönt, a rendezvény szüneteltetéséről, vagy beszüntetéséről Akadályoztatása esetén tűzvédelmi jogkörét írásban átruházhatja valamely munkavállalóra. 7
8 2. Tűzvédelmi feladatokat ellátó szakszolgáltató 2.1. Szükség esetén gondoskodik a szabályzat és azok mellékletei módosításának elkészítéséről, aktualizálásáról Közvetlenül tűzvédelmi szempontból a kapcsolatot a rendezvényszervezővel tartja Gondoskodik, a rendezvény szervezőjének tulajdonában lévő tűzoltó készülékek szükséges nyilvántartásáról, és a tűzvédelmi oktatási napló vezetéséről. Ezeket a nyilvántartásokat a helyszínen kell tárolni A tűzvédelmi oktatás, felvilágosítás érdekében: Lebonyolítja a tűzvédelmi oktatást, részt vesz az oktatások rendjének kialakításában, oktatáson és az oktatások megtörténtének bizonylatolásában. 3. A biztonsági szolgálat tűzvédelmi feladatai 3.1. Ismernie kell a jelen szabályzat előírásai alapján a reá háruló feladatokat a tűzmegelőzés érdekében és tűz esetén egyaránt: A menekülési utak, valamint a tűzvédelmi felszereléshez, a villamos leválasztó kapcsolóhoz és főkapcsolóhoz vezető utak megismerése és munkaterületükön azok szabadon tartása A tűzvédelemmel összefüggő tiltó rendelkezések és a szabványos jelzések maradéktalan megtartása A tűz jelzésére szolgáló hívószámok (105, 112), valamint a tűzjelzés módjának ismerete Tűz esetén a tűz oltásának megkezdése a rendelkezésre álló eszközökkel, a testi épség veszélyeztetése nélkül Tűz esetén követendő magatartási normák megismerése A tűzeset helyszínének változatlan állapotban történő megőrzése, ill. a tűzvizsgálat lefolytatásának elősegítése A biztonsági szolgálatnak ismernie kell a rendezvény helyszínén készenlétben tartott tűzoltó készülékek, felszerelések, eszközök kezelését, helyét és működtetésének módját Tűzvédelmi szabálytalanság észlelése esetén közvetlen felettesét vagy a rendezvényszervezőt köteles azonnal értesíteni Tűz, vagy egyéb katasztrófahelyzet kialakulásakor köteles részt venni a vendégek menekítésében, segíteni a közönség, területről történő biztonságos elhagyását A biztonsági szolgálat vezetője telefonon, vagy kézi rádión keresztül kapcsolatot tart a rendezvény szervezőjével. 8
9 3.7. A rendezvény befejezésekor ellenőrzi, hogy nem maradt-e hátra olyan körülmény, amely tűzeset keletkezéséhez vezethet. 4. Az aggregátor kezelésével megbízott személyzet feladatai 4.1. Az aggregátorok kezelésével megbízott műszaki személyzet veszélyhelyzet esetén, a rendezvényszervező, illetve a biztonsági szolgálat vezetőjének utasítása alapján elvégzi az áramtalanítási műveletet, az aggregátorok lekapcsolását. (Felelős személy: Sas Attila ( ); Mónus Sándor ( )) 4.2. A rendezvény ideje alatt köteles az aggregátor kezelési, használati útmutatásainak megfelelően eljárni, különös tekintettel az üzemanyag töltésére vonatkozóan. (amennyiben szükséges az aggregátorok üzemanyagának pótlása) 4.3. Szükség esetén elvégzi a két aggregátor között átkapcsolást A rendezvény ideje alatt állandó műszaki felügyeletet lát el. 5. A vendéglátó egységek munkavállalóinak tűzvédelmi feladatai 5.1. Ismernie kell a jelen szabályzat előírásai alapján a reá háruló feladatokat a tűzmegelőzés érdekében és tűz esetén egyaránt: A kijáratok és a menekülési utak, valamint a tűzvédelmi felszereléshez, a közművek nyitó és záró szerelvényeinek, a villamos leválasztó kapcsolóhoz és főkapcsolóhoz vezető utak megismerése és munkaterületükön azok szabadon tartása A tűzvédelemmel összefüggő tiltó rendelkezések és a szabványos jelzések maradéktalan megtartása A tűz jelzésére szolgáló hívószámok (105, 112), valamint a tűzjelzés módjának ismerete Tűz esetén a tűz oltásának megkezdése a rendelkezésre álló eszközökkel, a testi épség veszélyeztetése nélkül Tűz esetén követendő magatartási normák megismerése A tűzeset helyszínének változatlan állapotban történő megőrzése, ill. a tűzvizsgálat lefolytatásának elősegítése A vendéglátó egységeknek rendelkezniük kell megfelelően karbantartott 6 kgos 34A, 183B, C vizsgálati tüzek oltására alkalmas porral oltó készülékkel A vendéglátó egységek munkavállalóinak ismerniük kell a rendezvényen rendszeresített tűzoltó készülékek, felszerelések, eszközök kezelését, helyét és működtetésének módját A rendezvény megkezdése előtt kötelesek részt venni a tűzvédelmi oktatáson, az ott elhangzottakat elsajátítani, betartani, s azt a munkavégzés során 9
10 értelemszerűen alkalmazni. Az oktatáson elhangzanak a rendezvény tűzvédelmi helyzetével kapcsolatos fontos információk, mint például a tűzoltó készülékek helyei és működése, a menekülési útvonalakkal kapcsolatos tudnivalók, az előforduló veszélyforrások, stb Tűzvédelmi hiányosság észlelése esetén közvetlen felettesét vagy a rendezvényszervezőt köteles azonnal értesíteni A rendezvény befejezésekor: A munkavégzés közvetlen helyén ellenőrzi, hogy nem maradt-e hátra olyan körülmény, amely tűzeset keletkezéséhez vezethet Végrehajtja a gépek, berendezések szabályszerű leállítását, takarítás elvégzését, berendezések tisztántartását illetve az áramtalanítást. 6. Műsorlebonyolító tűzvédelmi feladatai 6.1. Veszélyhelyzet esetén meghatározott formaszöveggel tájékoztatja a közönséget a rendezvény felfüggesztéséről, adott esetben beszüntetéséről 6.2. A hangosításon keresztül, segíti a terület kiürítésének elvégzését, élő szóval igyekszik terelni a tömeget a megvilágított kiürítési útvonalak irányába. 7. Színpadtechnika üzemeltetését ellátó munkavállalók tűzvédelmi feladatai 7.1. A színpedtechnika üzemeltetését az Omega Trading Kft végzi az általa delegált munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról a Kft-nek kell gondoskodni A színpad területén kívül a munkavállalóknak jelen szabályzatban foglalt tűzvédelmi előírásokat kell betartani. 10
11 III. Fejezet Eseti tűzvédelmi előírások 1. A szabad területek tűzvédelmi előírásai 1.1. A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen A területen a biztonságos menekülés érdekében 1,2x0,6 m nagyságú menekülési útirányjelző táblákat kell elhelyezni. Sötétedést követően gondoskodni kell a táblák megfelelő megvilágításáról Napnyugta utáni időszakban a rendezvény területén a közlekedési útvonalakat meg kell világítani. Azokon a területeken, ahol közterületi világítás megvilágítja a menekülési útvonalat, nem szükséges tartalék energiaforrást és külön megvilágítást biztosítani A résztevők biztonsága érdekében léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény területén a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és azokon a helyeken, ahol a résztvevők koncentrálódása várható. Az alaprajzokon a menekülést és eligazodást segítő rajzi elemeket, menekülésre figyelembe vett útvonalat fel kell tüntetni A menekülési útvonalon nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható A rendezvény során keletkező hulladék gyűjtésére, megfelelő számú hulladék gyűjtőt kell elhelyezni és azokat szükség szerint üríteni kell. 2. A vendéglátó sátrak tűzvédelmi előírásai 2.1. Villamos kávéfőzőt, sütő berendezést és egyéb más villamos fogyasztót csak oly módon szabad használni, hogy azok bekapcsolt állapota jól látható legyen A vendéglátó sátrakban, étkezőben dohányzás TILOS! 2.3. A vendéglátó sátrakban üzemeltetett elektromos berendezéseket kávéfőző, tűzhely, elektromos főzőlap, stb. csak a berendezések kezelési utasításai szerint szabad használni A vendéglátó sátrakban csak szabványos és műszakilag kifogástalan állapotban lévő sütőt, főzőberendezést, készüléket szabad használni. 11
12 2.5. Pb gázpalackot csak nyomásfokozó használatával lehet üzemeltetni! 2.6. A vendéglátó sátrakban kávéfőző, illetve elektromos főzőlap (rezsó) használata megengedett, az alábbi feltételekkel: Az elektromos kávéfőző, illetve rezsó alá nem éghető anyagból készült hőszigetelő lapot kell elhelyezni. A fenti berendezések legalább 30 cm-es környezetén belül üzemeltetés közben éghető anyagot elhelyezni nem szabad. Figyelni kell különösen a főzőlap környezetében felejtett műanyag zacskókra, csomagoló papírokra A vendéglátó sátrakat igénybe venni raktározás, tárolás céljára még ideiglenes jelleggel sem szabad, ott tűz és robbanásveszélyes folyadékot, anyagot tárolni TILOS! 2.8. A vendéglátó egységeknél egy-egy darab 6 kg-os 34A, 183B, C vizsgálati tüzek oltására alkalmas porral oltó készüléket kell készenlétben tartani A vendéglátó egységekben az elektromos berendezések üzemeltetéséhez használt hosszabbítókat többszörösen toldani TILOS! Az elektromos elosztók dugaszoló aljzatait sörcsapok alá elhelyezni TILOS! Hibás elektromos berendezést, készüléket használni, valamint toldott-kopott vagy elhasználódott szigetelésű csatlakozó elektromos vezetéket alkalmazni nem szabad A vendéglátó egységek eseti tűzvédelmi előírásainak betartásáért az adott egység üzemeltetője, valamint az ott dolgozó munkavállalók felelnek. 3. A VIP sátor eseti tűzvédelmi előírásai 3.1. A VIP sátorban csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt, stb. szabad tárolni és felhasználni A VIP sátorban legalább két darab, de minden megkezdett 100 m 2 után egy darab 6 kg-os 34A, 183B, C vizsgálati tüzek oltására alkalmas porral oltó készüléket kell készenlétben tartani A VIP sátorhoz tartozó berendezési tárgyakat, anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy az ottani közlekedésre elegendő szélességű út álljon állandóan rendelkezésre A világító berendezést úgy kell rögzíteni, elhelyezni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelenthessen Az elektromos világító berendezések lámpatesteinek legalább 50 cm-es körzetében éghető anyagot elhelyezni nem szabad. 12
13 3.6. Hibás elektromos berendezést, készüléket, stb. használni, valamint toldottkopott vagy elhasználódott szigetelésű csatlakozó elektromos vezetéket alkalmazni nem szabad A VIP sátor rendszeres takarításáról és az ott keletkezhető éghető hulladék folyamatos eltávolításáról gondoskodni kell A VIP sátor területén csak szabályos és műszakilag kifogástalan állapotban lévő, gyárilag engedélyezett típusú sütő-főző berendezést szabad használni és üzemeltetni, a berendezés kezelési utasításainak megfelelően (A berendezés 1 méteres körzetében éghető anyagot elhelyezni, tárolni TILOS!) A rendezvény végén a VIP sátort tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni a szükséges áramtalanítást el kell végezni a helyiséget utolsónak elhagyó személynek és az esetleges hiányosságot meg kell szüntetni A VIP sátor eseti tűzvédelmi előírásainak betartásáért az ott működő vendéglátó egység vezetője felel. 4. Az öltözők, ruhatárak tűzvédelmi előírásai 4.1. Az öltözőben csak a rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezések, technikai eszközök helyezhetőek el Az öltözőben hőt termelő elektromos berendezést tárolni, üzemeltetni szigorúan TILOS! 4.3. Az öltöző sátorban legalább egy darab, 6 kg-os 34A, 183B, C vizsgálati tüzek oltására alkalmas porral oltó készüléket kell készenlétben tartani Az öltözőben lévő berendezések, eszközök, anyagok a szabad mozgást, közlekedést, elektromos berendezések kapcsolóihoz, kijárathoz való hozzájutást nem akadályozhatják Az öltözőben a ruhák tárolásán kívül más anyagok, eszközök tárolása, raktározása TILOS! 4.6. tűz-és robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag tárolása az öltözőben TILOS! 4.7. Használat után az öltöző áramtalanításáról gondoskodni kell Az öltözőben dohányozni szigorúan TILOS! 4.9. A öltöző eseti tűzvédelmi előírásainak betartásáért a rendezvényszervező, és az öltözőt használó fellépők felelnek. 13
14 5. A színpad tűzvédelmi előírásai rendezvények idején 5.1. A színpadon csak a rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezések, technikai eszközök helyezhetőek el Rendezvény után a színpad áramtalanításáról gondoskodni kell A színpad és környezetének védelmére 50 m 2 -ként egy darab, 6 kg-os 34A, vizsgálati tüzek oltására alkalmas porral oltó készüléket kell készenlétben tartani A színpad felépítését követően, az ott található elektromos berendezéseket tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni, és azt írásos módon dokumentálni kell A színpad fém tartóelemeit EPH hálózatba be kell kötni A rendezvény során pirotechnikai látványelemeket csak előzetes külön jogszabály által meghatározott feltételek betartása, és írásos engedély birtokában lehet végezni A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét A színpad eseti tűzvédelmi előírásainak betartásáért a színpad üzemeltetője (Omega Trading Kft) felel. 6. Az aggregátor és környezetének tűzvédelmi előírásai 6.1. Az aggregátor 5 méteres körzetében a dohányzás és nyílt láng használata TILOS! 6.2. Az aggregátort üzemelés közben üzemanyaggal tölteni, csak a tűzvédelmi előírások, és technológiai utasítások maradéktalan betartása mellett lehet Az aggregátor üzemanyaggal való töltését csak arra megbízott személy végezheti Az aggregátor és környezetének védelmére legalább egy darab, 6 kg-os 34A, 183B, C vizsgálati tüzek oltására alkalmas porral oltó készüléket kell készenlétben tartani Az aggregátor üzemeltetéséhez szükséges gázolaj tárolása csak szabványos üzemanyagos kannákban történhet kármentő tálcán. 14
15 6.6. A rendezvény befejezésével az aggregátor elhelyezésére szolgáló területet a biztonsági szolgálatnak át kell vizsgálni, és az észlelt tűzvédelmi szabálytalanságokat meg kell szüntetni Az aggregátor eseti tűzvédelmi előírásainak betartásáért az aggregátort üzemeltető személy felel. 7. Irányítási pont eseti tűzvédelmi előírásai 7.1. Az irányítási ponton 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, melyeket nem szükséges az e rendeletben meghatározottak szerint biztonsági jellel megjelölni Az irányítási ponton keresztül a rendezvény szervezője biztosítja a kommunikációs és tömegtájékoztatási lehetőséget Az irányítási ponton a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció egy példányát el kell helyezni. 15
16 IV. fejezet A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások 1. Tűzvédelmi használati szabályok 1.1. A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációt a rendezvény területén, az irányítási ponton kell tartani Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni A használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni A rendezvény területén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott tűzveszélyes folyadékot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni Az aggregátor vészleállító kapcsolóját meg kell jelölni A rendezvény területén legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt kell telepíteni, melyen a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén Éghető folyadékot vagy azzal szennyezett vizet közműcsatornába beönteni nem szabad. Továbbá nem szabad éghető folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot közterületi hulladéktárolóba elhelyezni Elektromos kapcsolószekrény, elosztótábla 50 cm-es távolságán belül éghető anyag nem helyezhető el A rendezvényen a munkavállalóknak és a biztonsági szolgálatnak a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok betartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. 16
17 Az észlelt szabálytalanságot meg kell szüntetni, a rendellenességet jelenteni kell a rendezvényszervezőnek, vagy az általa megbízott személynek. 2 Dohányzás 2.1. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat Dohányozni nem szabad a következő területeken: catering sátrakban öltözőben kiszolgáló sátorban VIP sátorban 2.3. A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott biztonsági jellel kell jelölni Dohányzóhelynek olyan helyiséget, területet lehet kijelölni, ahol a dohányzás veszélyeztetés nélkül megengedhető, helye a VIP sátor mellett található Azon a területen, ahol a szórakozó közönség tartózkodik, a dohányzás nem kerül korlátozásra A dohányzási tilalmat táblával, illetőleg piktogrammal jelölni kell. A tilalomra figyelmeztető táblákat kell elhelyezni a vendéglátó sátrakban, az öltözőben és a VIP sátorban. 17
18 3. Raktározás, tárolás 3.1. A sátrak területén csak az ott folytatott (engedélyezett) tevékenységhez, technológiához szükséges anyagot, eszközt, berendezést, felszerelést szabad tárolni és felhasználni Raktárban történő tárolás során ügyelni kell a raktározási szabályok betartására (polcok teherbírására, rakat egységek képzése, anyagok elkülönítése, stb.) A vendéglátó sátrakban csak egyszeri cserét biztosító Pb gázpalack tárolható, minden más anyagtól jól elszeparálva, és úgy, hogy azok a veszélyes felmelegedéstől védve legyenek! 3.4. Oldószeres festékek, hígítók tárolása TILOS Az anyagokat, árukat úgy kell tárolni, hogy azok tűz keletkező forrásává ne válhassanak. Tartózkodni kell az éghető hulladék felhalmozásától, és az anyagok szabálytalan tárolásától A tárolás során az éghető anyagok, és a lámpatest, dugaszolóaljzat között legalább 50 cm-es távolságot meg kell tartani Tárolás során törekedni kell a rend és jó áttekinthetőség kialakítására, ezért az árukat, tárgyakat amennyiben lehet polcokon, rendezetten kell tárolni Anyagtárolás során a tűzoltó készüléket eltorlaszolni TILOS! 3.9. A tároló helyeken, helyiségekben, megfelelő tárolási rendet kell kialakítani. A helyiséghez tartozó berendezési tárgyakat, anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy az ottani közlekedésre elegendő szélességű út álljon állandóan rendelkezésre A raktározás, a tárolás területét, az éghető hulladéktól állandóan mentesen kell tartani A villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét állandóan könnyen hozzáférhetővé és használható állapotban kell tartani A rendezvény befejezése után, eltávozás előtt a munkaterületet az utolsóként elhagyó személyeknek a villamos berendezéseket ki kell kapcsolni, illetve a villamos hálózatról le kell választani. 4. Közlekedési utak 4.1. A rendezvény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére. 18
19 4.2. A sátrak tagolását, a munkaterületeket úgy kell kialakítani, hogy tűz- vagy robbanás esetén az ott tartózkodók eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók legyenek A tűzoltási felvonulási terület a Krisztina körúton, valamint a Naphegy úton biztosítható. Itt találhatók a tűz oltásához szükséges föld feletti tűzcsapok Tűz esetén a felvonulási területről, az ott parkoló gépjárművekkel haladéktalanul el kell állni! 5. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer 5.1. A területen a biztonságos menekülés érdekében 1,2x0,6 m nagyságú menekülési útirányjelző táblákat kell elhelyezni. Sötétedést követően gondoskodni kell a táblák megfelelő megvilágításáról Napnyugta utáni időszakban a rendezvény területén a közlekedési útvonalakat meg kell világítani. Azokon a területeken, ahol közterületi világítás megvilágítja a menekülési útvonalat, nem szükséges tartalék energiaforrást és külön megvilágítást biztosítani. 6. Tüzelő-fűtőberendezések tűzvédelmi szabályai 6.1. A catering sátrakban csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú sütőés főzőberendezést szabad használni A sütő- és főzőberendezést, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. 19
20 6.4. A munkaidő letelte után az elektromos sütő- és főzőberendezést az elektromos hálózatról le kell választani Pb-gázzal üzemelő sütő- és főzőberendezés gázellátását, használatának befejezésekkor, és üzemszünetben meg kell szüntetni A catering sátrakban elhelyezett Pb gázpalackokat csak nyomáscsökkentő használatával lehet üzemeltetni Faszénnel üzemelő sütő-főző berendezést üzemeltetni szeles időjárási körülmények között nem lehet A gázpalackokat úgy kell elhelyezni, hogy tűzveszély, vagy robbanást okozó felmelegedés ne érhesse. 7. Villamos berendezések tűzvédelmi szabályai 7.1. A rendezvény villamos berendezéseit nemzeti szabványok szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni A rendezvényen létesített villamos berendezéseket központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen A villamos berendezést, a színpad építését követően tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét, írásos módon kell dokumentálni A vendéglátó sátrakban, szabadtéren, öltözőben a környezetre gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy a környezetére tűzveszélyt ne jelenthessen A kapcsolókat jól láthatóan kell elhelyezni, üzemben tartani, azokat eltakarni TILOS! Az elektromos kapcsolókat előírás szerinti feliratozással kell ellátni A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani A lámpatestekről, foglalatokról és egyéb elektromos berendezésekről a keletkezett port és szennyeződést rendszeresen el kell távolítani. 20
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.
TELEPHELYÉRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2016. június 14. Molnár István Ügyvezető igazgató Szabó József Elnök Kőműves Márk Tűzvédelmi főelőadó Okl. sz.: 197/9/2012 E-mail: trendsys@trendsys.hu Fax: