TA-Slider 160. Szelepmozgatók Digitálisan konfigurálható, arányos push szelepmozgató 160/200 N - PDF
Download "TA-Slider 160. Szelepmozgatók Digitálisan konfigurálható, arányos push szelepmozgató 160/200 N"
1 TA-Slider 160 Szelepmozgatók Digitálisan konfigurálható, arányos push szelepmozgató 160/200 N
2 IMI TA / Szabályozó szelepek / TA-Slider 160 TA-Slider 160 A beállítási lehetőségek széles skálája nagyfokú rugalmasságot biztosít a paraméterek helyszíni beállításához. A teljes körűen programozható bináris bemenet, relé és a szelep maximális lökethosszának állíthatósága új távlatokat nyit a fejlett hidraulikai szabályozás és beszabályozás terén. Kiemelt tulajdonságok > > Kényelmes, megbízható beállítás Teljes körű testre szabhatóság Bluetoothos okostelefonnal TA-Dongleon (TA-hardverkulcson) keresztül. > > Teljes konfigurálhatóság A bemeneti és kimeneti jelek, a bináris bemenet, a relé, a különböző karakterisztikák és sok egyéb más paraméter több mint 200 beállítási opcióval konfigurálható. > > Könnyű diagnosztika Rögzíti a legutolsó 10 hibát a rendszerhibák gyors azonosításához. > > A beállítások gyors másolása A beállított konfiguráció gyorsan másolható az azonos TA-Slider szelepmozgatók között a TA-Dongle segítségével. Műszaki ismertető Funkciók: Arányos szabályozás Kézi működtetés Szelepemelkedés (önbeállítás) automata érzékelése Üzemmód, állapot és pozíció visszajelzés Végállás beállítás Szelepblokkolás elleni védelem Szelepeltömődés érzékelés Hiba esetén végállás Diagnosztika/Naplózás Plus változat: + 1 bináris bemenet, max. 100 Ω, max. 10 méter hosszú kábel vagy árnyékolás. + 1 relé, max. 5A, 30 VDC/250 VAC ohmos terhelésen + Kimeneti jel VDC-ben Tápfeszültség: 24 VAC/VDC ±15%. Frekvencia 50/60 Hz ±3 Hz. Teljesítményfelvétel: Működés közben: < 1 VA (VAC); < 0.6 W (VDC) Készenléti állapotban: < 0.5 VA (VAC); < 0.25 W (VDC) Bemenő jel: 0(2)-10 VDC, R i 47 kω. 0,1-0,5 VDC között állítható hiszterézis. 0,33 Hz-es aluláteresztő szűrő. Arányos: 0-10, 10-0, 2-10, 10-2 VDC Osztott tartomány (arányos szabályozás esetén): 0-5, 5-0, 5-10, 10-5 VDC 0-4.5, 4.5-0, , VDC 2-6, 6-2, 6-10, 10-6 VDC 2 Kimenő jel: Plus változat: 0(2)-10 VDC, max. 8 ma, min kω. Tartományok: Lásd Bemenő jel. Jelleggörbe: Lineáris, EQM 0,25 és fordított EQM 0,25. Szelepmozgatási idő: 10 s/mm Záróerő: 160/200 N Az IMI Hydronic Engineering szeleptípustól függően, önbeálló. Hőmérséklet: Közeghőmérséklet: max. 120 C Működési környezet: 0 C +50 C (5-95% RELATÍV PÁRAT., nem kondenzálódó) Tárolási környezet: -20 C +70 C (5-95% RELATÍV PÁRAT., nem kondenzálódó) Elektromos védelmi osztály: IP 54 (beépítéstől függetlenül) (EN szabvány szerint) Érintésvédelmi osztály: (EN szerint) III TA-Slider 160 (SELV) II TA-Slider 160 Plus (védőszigetelés) Kábel: 1, 2 vagy 5 m. Kábellel és érvéghüvellyel. TA-Slider 160: LiYY típus, 3x0.25 mm 2. TA-Slider 160 Plus: LiYY típus,5x0.25 mm² és H03VV-F típus, 3x0.75 mm². Opcióként halogénmentes kivitelben is. Lökethossz: 6,5 mm Szelepemelkedés (önbeállítás) automata érzékelése. Zajszint: Max. 30 dba Súly: 0,20 kg A szelepcsatlakozás típusa: Hollandis csatlakozás M30x1,5. Anyagok: Burkolat: PC/ABS GF8 Ház: PA GF40. Hollandis csatlakozás: Nikkelezett sárgaréz. Szín: Fehér RAL 9016, szürke RAL Jelölés: Címke: IMI TA, CE, termék neve, cikkszám és műszaki paraméterek. CE tanúsítás: LV-D. 2014/35/EU: EN , EMC-D. 2014/30/EU: EN , RoHS-D. 2011/65/EU: EN Termékszabvány: EN
3 Funkció Beállítás A szelepmozgató a HyTune alkalmazással (iphone 4S telefonon vagy későbbi verzióján futó ios 8 vagy magasabb verziószámú operációs rendszerrel, 4.3 vagy magasabb verziószámú Androiddal) + TA-Dongle-lal (TA-hardverkulccsal) állítható be a szelepmozgató tápfeszültség alá helyezésével vagy anélkül. A beállítási konfiguráció eltárolható a TA-Dongle-ban (TA-hardverkulcsban) egy vagy több szelepmozgató beállításához. Csatlakoztassa a TA-Dongle-t (TA-hardverkulcsot) a szelepmozgatóhoz és nyomja meg a konfiguráció gombot. A HyTune alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Playről töltheti le. Kalibrálás/önbeállítás A táblázatból kiválasztott beállítások szerint. Kalibrálás típusa Bekapcsoláskor Kézi működtetést követően Mindkét véghelyzet (teljes) * Teljesen kitolt helyzet (gyors) * Nincs *) Gyári beállítás Megjegyzés: A kalibrálás frissítése automatikusan megismételhető havi vagy heti gyakorisággal. Gyári beállítás: Ki. Önbeálló záróerő Automatikus szeleptípus felismerés és a záróerő 160N vagy 200N-ra történő beállítása IMI Heimeier szelepek együttes alkalmazása esetén. Alapbeállítás: Be. Véghelyzet beállítás A lökethossz az érzékelt szelepemelkedés százalékában (20-100%) állítható be. Néhány IMI TA/IMI Heimeier szelepnél a lökethossz Kv max /q max értékre is beállítható. Gyári beállítás: Lökethossz korlátozás nincs (100%). Szelepblokkolás elleni védelem A szelepmozgató a teljes löket negyedrészének végrehajtását követően visszatér a kívánt értékre, ha egy hétig vagy hónapig nem történik szelepmozgatás. Gyári beállítás: Ki. Kézi működtetés A TA-Dongle eszközzel. Nem szükséges tápfeszültség. LED kijelzés Állapot Piros (fűtés) / Kék (hűtés) Teljesen visszahúzott (szelepmozgató szár) Teljesen kitolt (szelepmozgató szár) Hosszú impulzus Rövid impulzus Rövid impulzus Hosszú impulzus ( ) ( ) Köztes állás Hosszú impulzusok ( ) Mozgatás Rövid impulzusok ( ) Kalibrálás 2 rövid impulzus ( ) Kézi üzemmód vagy tápfeszültség hiánya Ki Hibakód Violaszín Túl alacsony tápfeszültség 1 impulzus ( ) Kábelszakadás (2-10 V vagy 4-20 ma) 2 impulzus ( ) Szelepelakadás vagy idegen tárgy 3 impulzus ( ) Löket érzékelési hiba 4 impulzus ( ) Hiba észlelése esetén a kijelzőn viola színű impulzusok láthatók, miközben a piros vagy kék állapotjelző lámpák felváltva villognak. Bővebb információkért lásd a HyTune alkalmazást + a TA-Dongle-t (TA-hardverkulcsot). Szelepeltömődés érzékelés Ha a mozgatás a kívánt érték elérése előtt megáll, a szelepmozgató visszaáll és új kísérletet tesz. Három kísérletet követően a szelepmozgató a konfigurált hibabiztos helyzetbe áll. Gyári beállítás: Be. Végállás hiba esetén Teljesen kitolt vagy visszahúzott helyzet az alábbi hibák előfordulása esetén: alacsony tápfeszültség, kábelszakadás, szelepeltömődés vagy lökethossz érzékelési hiba. Gyári beállítás: Teljesen visszahúzott helyzet. Diagnosztika/naplózás Az időbélyeggel ellátott legutolsó 10 hiba (alacsony tápfeszültség, kábelszakadás, szelepeltömődés, lökethossz érzékelési hiba) a HyTune alkalmazással + TA-Dongle-lal (TA-hardverkulccsal) olvasható ki. A naplózott hibák a tápfeszültség kikapcsolásakor törlődnek. Plus változat: Bináris bemenet Nyitott bináris bemeneti áramkör esetén a szelepmozgató a beállított löketre áll, vagy a második beállított lökethossz véghelyzetére kapcsol. Lásd még az Üzemmód váltás érzékelés részt. Gyári beállítás: Ki Üzemmód váltás érzékelés Átváltás két különböző lökethossz véghelyzet beállítás között a bináris bemenet átkapcsolásával. 3
4 IMI TA / Szabályozó szelepek / TA-Slider 160 Beépítés IP54 X Megjegyzés! Ø22.5 ~20 mm X = Kapcsolási rajz TA-Slider 160 TA-Slider 160 Plus M M L24 M Y v L24 M Y v X v B COM NC NO 24 VAC/VDC 0 VAC/VDC 0(2)..10 VDC Brown White Green 24 VAC/VDC 0 VAC/VDC 0(2)..10 VDC 0(2)..10 VDC Brown White Green Grey Yellow Brown Black Grey Csatlakozás L24 M Y V X V B COM NC NO Leírás 24 VAC/VDC tápfeszültség Nullavezető 24 VAC/VDC tápfeszültséghez es jelekhez Bemenő jel arányos szabályozáshoz 0(2)-10 VDC, 47 kω Kimenő jel 0(2)-10 VDC, max. 8 ma vagy min kω terhelési ellenállás Potenciálmentes érintkező csatlakoztatása (pl. fagyvédelemhez), max. 100 Ω, max. 10 m hosszú kábel vagy árnyékolás Közös relé érintkezők, max. 250 VAC, max. 250 VAC ohmos terhelésen, max. 30 VDC ohmos terhelésen Alapesetben zárt érintkezők a reléhez Alapesetben nyitott érintkezők a reléhez 24 VAC/DC működtetés csak leválasztó transzformátorral az EN szerint 4
5 Cikkek TA-Slider 160 Bemenő jel: 0(2)-10 VDC M30x Kábel hosszúság [m] Tápfeszültség Cikkszám 1 24 VAC/VDC VAC/VDC VAC/VDC Halogénmentes kábellel 1 24 VAC/VDC VAC/VDC VAC/VDC TA-Slider 160 Plus Bemenő jel: 0(2)-10 VDC 77 Bináris bemenettel, relékkel, VDC kimenettel M30x Kábel hosszúság [m] Tápfeszültség Cikkszám 1 24 VAC/VDC VAC/VDC VAC/VDC Halogénmentes kábellel 1 24 VAC/VDC VAC/VDC VAC/VDC Kiegészítők 130 TA-Dongle HyTune alkalmazással való Bluetooth kommunikációhoz, konfigurációs beállítások átviteléhez és kézi működtetéshez. Cikkszám
6 IMI TA / Szabályozó szelepek / TA-Slider 160 6
8 IMI TA / Szabályozó szelepek / TA-Slider 160 A IMI Hydronic Engineering fenntartja a jelen dokumentumban szereplő termékek, termékleírások, fényképek, ábrák és diagramok előzetes bejelentés vagy indok nélkül történő módosításának jogát. A termékeinkkel és a termékleírásokkal kapcsolatos naprakész információkért látogasson el a internetes oldalra. TA-Slider 160 HU v
TA-Slider 750. Szelepmozgatók Digitálisan konfigurálható, arányos szelepmozgató N
TA-Slider 750 Szelepmozgatók Digitálisan konfigurálható, arányos szelepmozgató - 750 N II TA / Szabályozó szelepek / TA-Slider 750 TA-Slider 750 Digitálisan konfigurálható szelepmozgatók minden szabályozó