Telepítési és használati útmutató 4 relés Wi-Fi hálózatról és Internetről vezérelhető relékártya, termosztát. Az elektronika bekötése, funkciói: - PDF
Download "Telepítési és használati útmutató 4 relés Wi-Fi hálózatról és Internetről vezérelhető relékártya, termosztát. Az elektronika bekötése, funkciói:"
Regina Vassné
1 A SOKI négycsatornás szett lehetővé teszi különböző elektromos eszközök Wi-Fi hálózaton keresztüli vezérlését, internetelérés esetén akár távolról is. Html alapú szoftvere azonnal használható bármely böngészővel, üzemeltetéséhez nem szükséges egyéb szoftver letöltése vagy telepítése. A kimeneti állapotairól értesítéseket tud küldeni Önnek. Az elektronika bekötése, funkciói: Telepítési és használati útmutató 4 relés Wi-Fi hálózatról és Internetről vezérelhető relékártya, termosztát SOKI - 1
2 1Reset gomb Segítségével az eszköz alaphelyzetbe állítható, kövesse az alábbi utasításokat: - Áramtalanítsa az eszközt - Várjon 5 másodpercet - Nyomja le, és tartsa lenyomva a RESET gombot - Állítsa vissza a tápellátást - Várja meg amíg a LED újra világít. Ezzel minden beállítást, mentet adatot törölt. 2Relék kimeneteinek sorkapcsa (8-as csatlakozó) A 4db kimenet segítségével kapcsolhatóak a különböző eszközök. Amennyiben van hőmérő egység, úgy a termosztát funkció az 1. kimenetet (1A-1B) működteti. 3A tápfeszültség bekötése (5-ös csatlakozó) Az 5-ös csatlakozó 1. kivezetésére a pozitív (piros), a 2. kivezetésére a negatív (fekete) tápfeszültséget kell kötni. A tápfeszültség szűrt, stabilizált 5V legyen, ~500mA terhelhetőséggel. Ne táplálja az eszközt USB portról! 4A hőmérő szonda bekötése A hőmérő segítségével termosztátként üzemeltetheti az eszközt. A hőmérés 30 másodperces időközönként frissül. A különböző színezésű vezetékek bekötését az alábbi táblázatban látja: SOKI - 2
3 T- D T+ Típus 1 Szürke Sárga Piros Típus2 Fekete Fehér Piros Tipus3 Kék Sárga Piros 5Állapotjelző LED A LED a tápfeszültség bekapcsolása után pár másodperccel világít, az eszköz üzemkész. A LED kialszik, amíg az eszköz foglalt (lekérdezik, -t küld, stb..) Felszerelés, elhelyezés A SOKI-t lehetőleg minél magasabb pontra, elektromos vezetékektől fém tárgyaktól minél távolabb, vízmentes helyen kell elhelyezni. Ügyeljen, hogy a vezetékek ne nyomják a RESET gombot. Az eszköz elérése Az eszköz alapértelmezett (és RESET utáni) elérése AP (Access Point) módban lehetséges. Bármely eszközön amely képes a Wi-Fi hálózatok listázására, és az azokhoz történő kapcsolódáshoz, az elérhető hálózatok közt keressen egy SOKI-XXXX elnevezésű kapcsolatot, majd kapcsolódjon hozzá. A sikeres kapcsolódás után az adott eszköz böngészőjében látogasson el a címre. SOKI - 3
4 Megjelenik a nyitóoldal, a SOKI akár már vezérelhető is! A SOKI beállításai AP módban a /set, STATION módban a /set címen, vagy a kezelőoldal alján található ikonra kattintva érhetőek el. *Ezek az alapértelmezett címek, melyek megváltoztathatók. SOKI - 4
5 A Kapcsolat fülön állíthatóak be a Wi-Fi hálózat eléréséhez szükséges adatok, IP címek. AP módban a SOKI-hoz közvetlenül kapcsolódhat egy másik eszközzel (pl telefon). STATION módban a SOKI kapcsolódik egy Wi-Fi hálózathoz (pl router), és onnan érhető el más eszközzel, vagy akár az internet felöl is. A Megjelenés fülön a megjelenített gombok, és azok feliratai adhatóak meg. Pulse módban az adott relé csak 0,3 másodpercig tart meghúzva, majd elenged (monostabil - nyomógomb imitálása) A Biztonság fülön állítható be az AP kapcsolódási és a kezdőoldal eléréséhez szükséges jelszavak. A saját érdekében mindig használjon jelszavakat! Amennyiben úgy gondolja, hogy illetéktelenek hozzáférhetnek az eszközhöz (vagy működését ideiglenesen fel szeretné függeszteni) és azt gyorsan le szeretné tiltani, a Felfüggesztés! gombra kattintva megteheti. Ezek után a készülék semmilyen parancsot nem fogad, a LED villogni fog. A RESET gomb megnyomásával, vagy a tápfeszültség ki-be kapcsolásával indíthatja újra az eszközt. SOKI - 5
6 A DDNS szolgáltatás segítségével érheti el bárhonnan bármikor a SOKI eszközét. Ahhoz, hogy távolról elérhető legyen az eszköz, ismerni kell(ene) annak mindenkori IP címét. A szolgáltatók döntő többsége óránként (erősen változó), ezt váltogatják. Szintén megváltozik az IP cím a kapcsolat bontása, vagy a router újraindítása után (pl. áramszünet). Vagyis kell egy DNS szolgáltató, ahová az eszköz időnként bejelentkezik, és az egy névvel behelyesíti az így kapott IP címet. Ezt a nevet Önnek kell regisztrálnia, és megjegyeznie. Amennyiben minden beállítás sikerült, a regisztraltnev.dynu.com vagy.net címen elérhetővé válik az eszköz. A routerben be kell állítani, hogy egy külső kérés esetén azt hová, és melyik portra irányítsa át. A routerbe belépve keressen általában Port redirect vagy Port Forwarding esetleg Virtual Server menüt. Engedélyezze a 80-as port átirányítását a IP cím 80-as portjára. Ügyeljen arra, hogy az üzenetküldő programok (pl Skype) is szívesen használják a 80-as portot. A tesztelés idejére lépjen ki ezen alkalmazásokból, illetve ellenőrizze azt is, hogy a tűzfal, vagy valamely vírusirtó nem e blokkolja ezt a portot. A beállításhoz kérje számítógépes szakember segítségét. SOKI - 6
7 Az küldéshez az smtp2go.com oldalon ingyenesen regisztrálható smtp szerverre van szükség. Havi 1000db küldése díjtalan (ez napi ~33db). Az eszköz a beállított események bekövetkeztekor üzenetet küld a megadott címre. Az állapotváltozásokról legsűrűbben 30 másodpercenként értesít. Amennyiben ezen időn belül több változás is történik, a legutolsó állapotot küldi. Az üzenetben szerepel az összes relé állapota, illetve a mért hőmérséklet. API elérés Az eszköz állapota külső feldolgozás vagy fejlesztés céljából azonosítás nélkül a sokiipcíme /get.json címen lekérhető. A reléket vezérelni az alábbi kéréssel lehetséges: sokiipcíme /?username=felhasználónév&password=jelszó&rela y=1-4&status=1/0 SOKI - 7
8 Biztonsági figyelmeztetések A készüléket tilos használni minden olyan jellegű vezérlésre, amely esetleges meghibásodása esetén életet veszélyeztethet, vagyoni vagy erkölcsi kárt okozhat. (Pl. életfenntartó eszközök vezérlése vagyon és/vagy tűzvédelmi, segélyhívó eszközök vezérlésére) A készülék bekötését bízza szakemberre. Ne kapcsoljon vele közvetlenül hálózati feszültséget, vagy fogyasztót! Műszaki paraméterek Külső méret: 106x63.5 Tápfeszültség: 5V Készenléti áramfelvétel: 44mA Maximális áramfelvétel: 410mA Kapcsolható áramkörök száma: 4 NO Wi-Fi protokol: b/g/n Frekvencia: 2.4 GHz Maximális kimenő teljesítmény: +25 dbm Hőmérés pontossága: +/- 0,5 C Hőmérő típusa: DS18B20 12bit Relék terhelhetősége: 5A/250VAC/30VDC További leírásokat, tanúsítványokat a oldalról tölthet le. SOKI - 8