Villamosművek Szakcsoport MÉRÉSI ÚTMUTATÓ. 6. laborgyakorlat. Hurokellenállás mérése és a védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módok ellenőrzése - PDF
Download "Villamosművek Szakcsoport MÉRÉSI ÚTMUTATÓ. 6. laborgyakorlat. Hurokellenállás mérése és a védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módok ellenőrzése"
1 KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSIPARI MŰSZAKI FŐISKOLA Villamosenergetikai Intézet Villamosművek Szakcsoport MÉRÉSI ÚTMUTATÓ 6. laborgyakorlat Hurokellenállás mérése és a védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módok ellenőrzése Budapest 1990.2 6. laborgyakorlat Hurokellenállás mérése és a védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módok ellenőrzése I. Hurokellenállás mérése (MSz 4851/3) Elméleti alapok A hurokellenállás mérés az érintésvédelem területén a nullázás ellenőrzésére, a hálózati és a fogyasztói földelések ellenállás vizsgálatára, áramvédő kapcsolók hatékonyságának és vezetékfolytonosság vizsgálatára, vezetékkötések állapotának ellenőrzésére alkalmas. A vezetékek hurokellenállása korszerű műszerekkel megbízhatóan nagy pontossággal mérhető, a mérés egyszerű, ezért széleskörű elterjesztése ellenőrzési célokra indokolt. A hurokellenállás mérése alkalmas rejtett nullázás megállapítására, illetve vizsgálatára, az áramkörök általános ellenőrzésére és vizsgálatára. A hurokellenállás mérés az áramkör egyik legfontosabb jellemzőjét, ez áramkör impedanciáját adja meg. A hurokellenállás mérés a nullázott és földeléses érintésvédelmű hálózatok szabványban előírt ellenőrző mérése. Érintésvédelmi ellenőrzés céljából végzett hurokellenállás méréseket az MSz 4851/3 előírásai szerint kell végezni. A későbbiekben ismertetett mérési elmélet és módszer e szabványban előírt hurokellenállás méréseknek felel meg. 1. Hurokellenállás fogalma A hurokellenállás a villamos hálózatot közvetlenül tápláló generátor, illetve transzformátor fázistekercsének, onnét a vizsgálat helyéig terjedő fázisvezetőnek, valamint a hozzátartozó nullavezetőnek, védővezetőnek, vagy földelésnek (és ezekkel párhuzamosan kapcsolódó vezetőknek, földnek stb.) soros ellenállása, azaz egy egyfázisú zárlati áramkör ellenállása. 2. Hurokellenállás mérés alapelve Egy áramkör hurokellenállásának mérésére az általános ellenállás mérési módszerek (ellenállásmérő híd, kereszttekercses mérők, egyenfeszültségű ellenállás mérők), a gyakorlatban legtöbbször nem alkalmazhatók, egyrészt mert a klasszikus ellenállás mérésekhez az áramkört feszültségmentesíteni és minden söntölő áramúttól mentesíteni kellene, hogy a betáplált mérőáram csak a mérni kívánt áramvezetőkön folyjék keresztül (pl. minden nagyobb fogyasztót le kellene kapcsolni stb.) másrészt ezek a mérések a tápáramforrás impedanciájára nem adnak felvilágosítást és kis impedanciáknál ez nem hanyagolható el. A hurokellenállás mérést a szabvány előírásai szerint a rendszer saját üzemi feszültségével, az úgynevezett erősáramú mérési módszerrel hajtják végre. Ennél a módszernél az áramkört feszültség mentesíteni nem kell, ugyanakkor pontos és megbízható a mérés eredménye.3 Érintésvédelmi célú hurokellenállás méréseknél a mérendő áramkör nullázásnál: a fázis-nullvezeték zárlati áramköre; földeléses érintésvédelemnél; a fázis-földelő (védő- és üzemi földelés) zárlati áramköré. Korszerű hurokellenállás mérési eljárásnál a mérendő hálózati áramkörben - a zárlati áram néhány százalékát kitevő - a zárlati árammal azonos áramkörben folyó mérőáramot kell létrehozni és mérni az áramkörben a mérőáram hatására létrejött feszültségesést. Ez a feszültségesés az áramkör impedanciájára jellemző, ebből és a mérőáram nagyságából a hurokellenállás egyszerűen az Ohm-törvény alapján számítható. A szabvány szerinti erősáramú mérésnél a mérőáramot a valós zárlatot is tápláló áramforrás (generátor, transzformátor) hozza létre egy fázis és védővezető (földelővezető, vagy nullavezető) közé iktatott zárlatkorlátozó ellenálláson (impedancián) keresztül, így biztosítható, hogy a mérőáram a zárlati árammal azonos áramkörön folyik és a kívánt zárlati áramkör ellenállásnak pontos mérése elvégezhető legyen. 1. ábra A mérési elv az alábbi (1.ábra). Az R h ellenállású áramkörben egy I t mérőáram folyik. Az áramkörben létrejövő feszültségesés Ohm-törvény alapján a mérőáram és az impedancia szorzata: U = I t R h Ebből R h kifejezhető: U Rh = It A mérésnél a U feszültségesést egyszerűbben úgy állapítjuk meg, hogy a mérési helyen először megmérjük a hálózati leszültséget (U 0 ), azután bekapcsoljuk az R t terhelő ellenállást és ezzel létrehozzuk az I t mérőáramot. Ekkor a hálózati feszültséget ismét megmérjük (U t ). U t értéke U-val kisebb lesz, mint U 0, vagyis U 0 - U t = U. A mérés alapképlete a fentiek alapján: U U U R t h = = 0 I t I t4 ahol: R h = R f + R 0 + R tr = hurokellenállás U 0 = a mérés előtt a hálózaton mért feszültség, a hálózat üzemi feszültsége a mérés pillanatában U t = a mérés áramával terhelt hálózaton mért feszültség I t = a mérőáram U = a mérőáram által okozott feszültségesés A mérés megbízhatósága és pontossága az alábbi feltételek mellett biztosítható: - A mérőáram áramkörének meg kell egyeznie a zárlati áramkörrel, illetve biztosítani kell, hogy a mérőáram a mérni kívánt áramhurokban folyjék és csak ott folyjék. - A létrejövő aránylag kis feszültségesést (U 0 -U t ) pontosan meg kell tudni mérni. - Biztosítani kell, hogy a hálózat üzeme és az ebből származó feszültségingadozások a mérést ne zavarják. - A mérőáram periódusa és alakja lehetőleg egyezzen meg az üzemi, ill. zárlati áram periódusával és alakjával. A legpontosabb és legkorszerűbb hurokellenállás mérési megoldás az ún. félhullámú mérési módszer. Ennél a módszernél a terhelőáram egy sinus félhullámú áram, melyet egy egyoldalas egyenirányító hoz létre. Az ilyen mérőáram a normál fogyasztói terhelő áramtól különbözik, az általa létrehozott feszültségváltozás a sinusos feszültségnek csak egyik félhullámán jelentkezik és egy különleges műszerrel a hálózat üzemi feszültségétől elválasztható. A mérés a terhelés- és feszültségváltozások zavaró hatásának nincs kitéve, ugyanakkor a mérőáram frekvenciája azonos a zárlati árammal. A mérés elvileg a következőképpen történik: Mérésnél negatív félhullámú terhelőáramot hozunk létre, amely a szimmetrikus sinus alakú feszültség negatív félhullámán a hurokimpedanciával arányos feszültségesést létesít (2. ábra). A feszültség pozitív félhulláma a mérőáramtól független hálózati alapfeszültséget (üzemi feszültséget) adja.5 2. ábra a.: Félhullámú terhelőáram 2. ábra b.: Fesztültség mérés alatt A két feszültséghullám (pozitív és negatív oldal) különbsége a terhelőáram által létrehozott feszültségesés a mért hálózaton, és így a hurokellenállás az előbbiek alapján: U U R h = + I ahol R h = hurok impedancia U + = a feszültség pozitív félhullámának effektív értéke U - = a feszültség negatív félhullámának effektív értéke I = a félhullámú terhelőáram A műszer elvi felépítését a 3. ábra mutatja. A pozitív és negatív feszültségfélhullámok az R 1 és R 2 ellenállásokon jelentkeznek. A P potenciométerrel az esetleges egyenáramú hibafeszültség (ill. sinus aszimmetria) kiküszöbölhető. A félhullámú terhelőáramot az R t terhelő ellenállás és a vele sorba kapcsolt egyoldalas egyenirányító hozza létre. (A megoldást szabadalom védi.)6 3. ábra A félhullámú mérési elvnek nagy előnye, hogy a mérés a hálózat üzemétől és terhelésétől teljesen független. A hálózat fogyasztóinak üzeme; a terhelés- és feszültségingadozások a mérést nem zavarják. A mérés pontossága úgyszólván kizárólag az alkalmazott műszer pontosságától függ. Teljes hullámú váltakozóáramú terhelő áramokkal 10A mellett legfeljebb 0-3 ohm méréshatárú műszerek készíthetők a feszültségingadozások miatt, félhullámú elven 3A mérőárammal 0-0,5 ohm méréshatárú műszerek vannak forgalomban; ennél nagyobb érzékenység is elérhető, jelenleg azonban erre nincs szükség. Mérési feladat A laboratórium hálózati tápáramköre (220V ~ N) hurokellenállásának mérése - erősáramú V-A módszerrel - ÉVÉ-AUT II. típusú célműszerrel A félhullámú mérési elven működő ÉVÉ-AUT II. típusú műszer ismertetése A műszer főbb műszaki adatai mérőfeszültség: V mérőáram: 1 A és 10 A pontosság: 5% méréshatárok: 1 A-es 10 A-es mérőáramnál Hurokellenállás 0-5 ohm 0-0,5 ohm Földelési ellenállás 0-30 ohm 0-3 ohm A műszert a 4. ábra szemlélteti.7 A műszer ábrája 4. ábra A kézitapintót az 5. ábra szemlélteti. 5. ábra8 A terhelő egységet a 6. ábra szemlélteti. 6. ábra A mérés kapcsolása és menete 1.) Erősáramú hurokellenállás mérés V-A módszerrel 7. ábra - Állítsuk össze a 7. ábra szerinti mérőkapcsolást. - Először a védővezető folytonosságát kell ellenőrizni (MSz 4851/14.4). Csak védővezető folytonosság esetén szabad a mérést tovább folytatni. - A terhelőáram bekapcsolása nélkül megmérjük az "üresjárasi" feszültséget (U ü ). - Ezt követően az "NG" jelű nyomógomb rövid idejű meg nyomása alatt az R t jelű terhelőellenállás segítségével legalább 1A (méréseinknél 10A-t használunk) áramerősséget állítunk be, majd a nyomógomb ismételt lenyomásával egyidejűleg leolvassuk a volt- és ampermérő állását; U t és I t. Hálózati feszültség ingadozása esetén annyi mését kell végezni, hogy legalább három, egymástól 20%-nál nem nagyobb eltérésű eredményt kapjunk.9 2.) Erősáramú hurokellenállás mérés ÉVÉ-AUT II. műszerrel A védővezető-folytonosságának ellenőrzése. A mérőműszer bekötését a 8. ábra szemlélteti. "K" kapcsoló "V-M ohm" állásban legyen. E 1 és E 2 érintkezőcsúcsokkal a vizsgált berendezés táplálásához villamosan közeli egyik fázisvezetéket, illetve a vizsgált berendezés testét kell érinteni. Ha a műszer nem jelez feszültséget, vagy csak kismértéket jelez, akkor a védővezető szakadt. Ha a műszer jelez feszültséget, úgy "K" kapcsolót R h állásba forgatjuk, majd az "Ny" próbagombot lenyomjuk. Ha a műszer mutatója a skálán lévő "P" jelen túl tér ki, a védővezető nem felel meg, veszélyes mértéke feszültség fellépése miatt a mérést abba kell hagyni. Ha a mutató a "P" jelet nem haladja meg, úgy a mérés alatt veszélyes feszültség nem lép fel. -0,5 ohm-nál nagyobb értékű ellenállásmérése. 8. ábra A meszet bekötése ugyanaz, mint a folytonosság ellenőrzésénél. "K" kapcsoló R h állásban álljon. A mutató a 0,5 ohm skála "0" pontján álljon (szükség esetén P 2 -vel kell "0"-ra szabályozni). M 1 mérőgombot (a kézitapintón!) lenyomva mérünk. Leolvasás a 0,5 ohm skálán történjen. A leolvasott értéket 10-zel kell szorozni az 1A-es mérőáram erősség miatt. -0,5 ohm-nál kisebb értékű ellenállás mérése, a terhelő ellenállás egységgel. 9. ábra10 A meszet a terhelő egység bekötését a 9. ábra szemlélteti. A terhelő egység M 3 mérőgombjának (10A-es) lenyomásával mérünk. Leolvasása a 0,5 ohm skálán történjen. Megjegyzés: a fentebb ismertetett 1A-es mérés a terhelő egységen lévő M 2 (1A-es) lenyomásával is elvégezhető. A korrekciós tényező meghatározása: Mérésnél a 220V-tól eltérő feszültség a mérőáramot megváltoztatja, ezért pontos méréshez korrekciós tényezővel kell a leolvasott ohm-értéket megszorozni. Ennek meghatározásához a műszer bekötését a 9. ábra szemlélteti. A "K" kapcsolót "n" állásba kell fordítani, a korrekciós tényező leolvasása "n" skáláról történik. R X = R h "n" h A mérés előtt ellenőrizni kell a mutató állását. Ha az árammentes műszer mutatója nem áll a skála 0 pontján, akkor az N nullaállító csavar kismértékű elforgatásával a mutatót 0-ra állítjuk. Figyelem: Mérés közben a tapintócsúcsok feszültség alatt állnak. Ezért a szigetelőhüvelyt csak akkor szabad róluk levenni, ha a mérés ezekkel a csúcsokkal történik. A mérési jegyzőkönyv tartalmazza: - a megvalósított kapcsolások vázlatait, - a mért hurokellenállás értékeit, - a mérés villamos paramétereit (mérőáram, megengedett hurokellenállás a mérésvezető által kijelölt fogyasztóhoz). A méréshez szükséges műszerek: 1 db voltmérő (Rb 30 Ω) 1 db ampermérő (10 A) 1 db ÉVÉ-AUT II. műszer II. Védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módok ellenőrzése (MSz 4851/5) Elméleti alapok Az MSz 172/1 szerinti érintésvédelmi módok közül a védővezetőt nem igénylő módszerek az alábbiak: - érintésvédelmi törpefeszültség alkalmazása, - villamos szerkezet elszigetelése, - környezet elszigetelése, - földeletlen egyenpotenciálra hozás, - védőelválasztás, - korlátozott zárlati teljesítménye áramkör alkalmazása.11 A felsorolt érintésvédelmi módokkal védett készülékekre jellemző, hogy a készülékek üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás esetén feszültség alá kerülő villamosan vezető részein a hiba miatt fellépő feszültség tartósan fennmarad, önműködő kikapcsolás nem jön létre. Ezért a fenti érintésvédelmi módok mindegyike a passzív érintésvédelmi módok közé tartozik. A szigetelés hibája esetére ("testzárlat") az áramütés elleni védelmet vagy az adja, hogy a kezelő személyzet, illetőleg más személy a veszélyes éretési feszültség alá kerülő berendezésrészt nem érintheti meg, vagy azt, hogy a hibafeszültség olyan kicsi lesz, hogy a megérintés emberre nem jelent veszélyt. Az érintésvédelem ellenőrzésének kétféle módja van: - a villamos munkát végző minden személy által elvégezhető szerelői ellenőrzés, - a csak külön jogosító szakvizsgával rendelkező személyek által elvégezhető szabványossági felülvizsgálat. Az érintésvédelem ellenőrzésének alkalmankénti és időszakos elvégzési kötelezettségét az MSz 172 tartalmazza, míg a mérési módszereket az MSz 4851 szabványsorozat részletezi. 1.) Érintésvédelmi törpefeszültség alkalmazása 1.1. Az érintésvédelmi törpefeszültség alkalmazása érintésvédelmi mód szerelői ellenőrzése során megtekintéssel kell ellenőrizni az áramforrás (pl. tápláló transzformátor) biztonsági kivitelét (általában az adattábla alapján) és állapotát; feszültségkémlelős (próbalámpás) vizsgálattal pedig azt, hogy a törpefeszültségű áramkörben sem a vezetők között, sem a föld és a vezetők között nincs a törpefeszültségnél lényegesen nagyobb feszültség. A kivitel biztonságos volta gyakorlatilag csak az adattábla (ill. a gyártmány egyéb fedelei) feliratai vagy jelei alapján állapítható meg. Biztonsági a transzformátor, ha rajta az MSz 9229 szabvány, a "Biztonsági transzformátor" szöveg vagy valamelyik jele fel van tüntetve. Sem a transzformátor típusjeléből, sem kivitelének megszemlélése alapján nem lehet a kivitel biztonsági voltát egyértelműen megállapítani. Az egybeépített tápegység biztonsági kivitelének megállapításánál a rajta lévő feliratokon és jelképeken kívül a rá vonatkozó minősítő irat vagy műszaki leírás adatait is figyelembe szabad venni Az érintésvédelmi törpefeszültség alkalmazása érintésvédelmi mód szabványossági felülvizsgálata során a következő méréseket kell végezni: - feszültségméréssel kell ellenőrizni, hogy sem az egyes vezetők és a föld között, sem pedig a különböző vezetők között üresjárásban sincse üzemszerűen; a törpefeszültség határértékénél nagyobb feszültség; - az olyan esetekben, amikor a törpefeszültséget (transzformátorral, motorgenerátorral vagy más átalakítóval) nagyobb feszültségű rendszerből állítják elő, 1000V-os meggerrel vagy hasonló12 feszültséggel működő, más ellenállásmérővel az MSz 4851/5 szerint meg kell győződni arról, hogy a nagyobb feszültségű és a törpefeszültségű oldal közötti szigetelés jó-e. Az előírt értékek: - alap- (üzemi) szigetelés esetén (a primer és a szekunder tekercsek között is) legalább 2MΩ - kiegészítő (védő) szigetelés, megerősített szigetelés, valamint az alap- és kiegészítő szigetelés együttes mérése esetén legalább 4 MΩ. A törpefeszültségű fémtestű kéziszerszámokra is kötelező ezen túlmenően a szigetelésmérés elvégzése. 2.) Villamos szerkezet elszigetelése 2.1. A villamos szerkezet elszigetelése érintésvédelmi mód szerelői ellenőrzése során megtekintéssel kell ellenőrizni a szigetelések ép állapotát. A szerelői ellenőrzések során nem kötelező műszeres (meggeres) ellenőrzés, ezt csupán a szabványossági felülvizsgálatkor kell elvégezni A villamos szerkezet elszigetelése érintésvédelmi mód szabványossági felülvizsgálata során az MSz 4851/5 szerinti szigetelésmérésekkel kell ellenőrizni az érinthető fémrések és az üzemszerűen feszültség alatt álló részek közötti szigetelés jóságát. Az egyértelmű, hagy villamos mérésként csak szigetelésmérést kell végezni, mégpedig legalább 500, legfeljebb 1000 V-os meggerrel vagy ehhez hasonló más szigetelésmérő módszerrel. Ha az alap- (üzemi) és kiegészítő (védő) szigetelés a villamos szerkezet megbontása nélkül vagy különleges szerszám nélkül, levehető fedeleinek megbontásával külön-külön, ha nem, akkor együttesen kell elvégezni. A szigetelés megfelelőnek minősül, ha a mért érték: - alap (üzemi) szigetelés esetén legelébb 2 MΩ. - kiegészítő (védő) szigetelés, megerősített szigetelés, továbbá együtt mért alap- és kiegészítő szigetelés esetén legalább 4 MΩ. Az is egyértelmű, hogy az időszakos felülvizsgálat során csak a villamos szerkezet fémrészei között kell szigetelésmérést végezni; a szigetelőanyag burkolatú villamos szerkezetek szigetelőanyag burkolatának szigetelését nem kell külön ráhelyezett fémfólia segítségével ellenállásméréssel ellenőrizni, megszemléléses vizsgálattal kell felülvizsgálni. A II. érintésvédelmi osztályú gyártmányok első üzembehelyezésénél is felesleges ezen túlmenő mérés, hiszen az indokolt vizsgálatokat a gyártmányokon - a termékszabványok szerint - a gyári minőségellenőrzés már elvégezte. 3.) környezet elszigetelése 3.1. A környezet elszigetelése érintésvédelmi mód szerelői ellenőrzése során megtekintéssel kell ellenőrizni, hogy a testtől nincs-e más test vagy idegen13 fémszerkezet az egyidejű érinthetőség határán belül, s hogy az. alkalmazott szigetelések ép állapotúak-e. Ezeknek a szigeteléseknek a műszeres vizsgálata a szerelői ellenőrzés során nem is végezhető el. Ha a megtekintéses vizsgálat alapján a mérés elvégzése szükségesnek látszik, akkor erre részleges "szabványossági felülvizsgálatot" kell elrendelni, s ennek során ezt a mérést csak a szabványossági felülvizsgálatra képesített érintésvédelmi szakember végezheti el A környezet elszigetelése érintésvédelmi mód szabványossági felülvizsgálata során csak az 5.25 szakasz vizsgálatai alapján sérültnek vagy kétséges szigetelőképességűnek talált szigetelések vizsgálatára kell elvégezi az MSz 4851/5 szerinti szigetelésmérést és/vagy a padló szigetelési ellenállásának mérését. A padló szigetelési ellenállásának mérését az MSz 4851/5 szabályozza. Eszerint a mérést csak a gyanús helyeken, de ha ilyen van, akkor legalább három helyen kell megmérni. 4.) Földeletlen egyenpotenciálra hozás 4.1. Egyenpotenciálra hozás kötelező kiépítése esetén a szerelői ellenőrzés során a pontok szerint kell eljárni Megtekintéssel kell ellenőrizni a központi EPH csomópont állapotát, valamint azt, hogy az épülethez csatlakozó vízcsőhálózatba épített vízmérőórát áthidalták-e Minden olyan helyen, ahol az EPH-hálózatba kötelezően bekötendő idegen fémszerkezet segédeszköz nélkül elérhető fémes felülete egyidejűleg érinthető távolságon belül van vagy egy védővezetős érintésvédelemmel ellátott testtől vagy védőcsatlakozótól (pl. védőérintkezős csatlakozóaljzattól), akkor az MSz 4851/1 szerinti folytonosságvizsgálattal vagy a védővezető és az EPH-ba kötendő fémszerkezet közé beiktatott, elemlámpás folytonosság-ellenőrzéssel ellenőrizni kell, hogy fennáll-e a fémes érintkezés. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálat nem általánosan kötelező, hanem csupán az ilyen (egyidejű érintést lehetővé tevő) helyeken kell elvégeznie! Ha a bekötendő tárgy fémes felületén festés, lakkozás vagy más villamosan szigetelő bevonat van, az ellenőrzés céljából az ép bevonatot nem kell megsérteni. Ebben az esetben a festés, lakkozás az egyidejű érintést is (legalábbis a nagy felületű érintkezést) akadályozza. Megjegyzés: Az elemlámpás folytonosságellenőrzés azt jelenti, hogy egy elemlámpa áramkörét a vizsgált vezetői összekötésen keresztül zárják, és a lámpa fényéből következtetnek arra, hogy a vezetői összekötés a célnak megfelelő kis ellenállású-e. Természetesen a vizsgálat más törpefeszültségű áramforrással is elvégezhető. Az aránylag nagy belső ellenállású zümmögővel való kicsengetés azonban nem minősül "elemlámpás folytonosság-ellenőrzésnek".14 A zümmögős (Summer) "kicsengetés" aránylag nagy átmeneti ellenállások jelenlété t sem mutatja ki A helyi egyenpotenciálra hozó összekötést a 4.12 szakasz szerinti, eljárások valamelyikével kell vizsgálni. Az ellenőrzés szempontjából ennek kivitele nem különbözik az EPH hálózatától. A földeletlen egyenpotenciálra hozás alkalmazása esetén villamos ellenörző próbákkal kell ellenőrizni az egyenpotenciálra hozó vezető földeletlenségét és folytonosságát. A földeletlenséget általában meggeres szigetelésméréssel, a folytonosságellenőrzést elemlámpás folytonosságvizsgálattal célszerű ellenőrizni; ez az érintésvédelmi mód azonban annyira különleges és annyira ritkán, csak különleges helyeken alkalmazzák, hogy ezért nem lenne célszerű a vizsgálati módokat szabványban megkötni. 4.2 A földeletlen egyenpotenciálra hozás érintésvédelmi mód szabványossági felülvizsgálata során V-os meggerrel vagy hasonló feszültséggel működő, más ellenállásmérővel kell meggyőződni arról, hogy a földeletlen egyenpotenciálra hozó vezeték és a föld közötti szigetelési ellenállás legalább 0,5 MΩ. 5. Védőelválasztás és zárlati teljesítmény korlátozása érintésvédelmi módok 5.1 A védőelválasztás érintésvédelmi mód szerelői ellenőrzése során megtekintéssel kell ellenőrizni az áramforrás (pl. tápláló transzformátor) biztonsági kivitelét (általában az adattábla alapján), hogy nincs-e egynél több villamos szerkezet csatlakoztatására kiépített lehetőség. Az MSz 4851/5 szerinti meggeres méréssel kell ellenőrizni a tápláló áramforrás, a hálózat, valamint az I. érintésvédelmi osztályú fogyasztókészülékek szigetelését. Az MSz 4851/5-73 szerint a transzformátor szigetelését legalább 500, legfeljebb 1000V-os, a hálózat és a fogyasztókészülékek szigetelését legalább 250, legfeljebb 1000 V-os meggerrel kell megmérni. A szigetelési ellenállás megfelelő, ha a mérés eredménye: - a transzformátor üzemi szigetelésénél (a primer és szekunder tekercsek között is!) legalább 2 MΩ, - a transzformátor kiegészítő (védő-) szigetelése, megerősített szigetelése vagy együtt mért üzemi és védőszigetelése legalább 4 MΩ, - a hálózat szigetelése száraz helyen legalább 0,2Ω, nedves helyen és szabadtéren legalább 0,1 MΩ, - hőkészülék esetén (melegítéssel kiszárított) hideg állapotban legalább 0,2 MΩ, - más gyártmány esetén legalább 2 MΩ. 5.2 A zárlati teljesítmény korlátozása érintésvédelmi mód szerelői ellenőrzése során megtekintéssel kell ellenőrizni, hogy a rendszer táplálása szabványos készülékből és annak megfelelő csatlatkozókapcsáról történik-e.15 5.3 A védőelválasztás és a zárlati teljesítmény korlátozása érintésvédelmi módok szabványossági felülvizsgálata során 1000Ω ellenállással söntölt voltmérővel kell feszültségmérést végezni az egyes üzemszerűen feszültség alatt álló vezetők és a föld között. Így kell meggyőződni arról, hogy 1s-ra vagy hosszabb időre nem léphet fel a vizsgált vezető és a föld között a törpefeszültség határánál nagyobb értékű feszültség. A voltmérő 1000 Ω-os söntölése az emberi test hasonló ellenállását kívánja helyettesíteni, tehát a méréssel azt kívánják megállapítani, hogy egy, a földet és egy üzemi vezetőt egyszerre érintő ember milyen érintési feszültséget kaphat. Az 1 s időhatár azt jelenti, hogy az ennél rövidebb kisülési folyamatokat nem kell figyelembe venni. A mérés kapcsolása és menete 1. A II. érintésvédelmi osztályú fémtestű (burkolatú) készülék vizsgálata A méréshez a berendezést a hálózatról le kell választani (10. ábra) (feszültségmentesíteni)! 10. ábra A mérendő készülék áramvezető részeit rövidre zárjuk, a készüléken lévő kapcsolószervet bekapcsolt állapotban rögzítjük. Az alkalmazott szigetelésvizsgálót a rövidrezárt készülékcsatlakozóhoz (a) illetve a készülék fémrészéhez csatlakoztatjuk (b), a vizsgálandó készülék kialakításától függően rögzítetten vagy műszertapogatóval. A műszer névleges feszültségének (min. 500, max V) beállítását követően a mérés elvégezhető. Ez az üzemi- és védőszigetelés együttes mérése. 2. Érintésvédelmi törpfeszültséget előállító és védőelválasztó transzformátorok vizsgálata A transzformátor szekunder üresjárási feszültségének mérése min. 30 kohm belső ellenállású voltmérővel. (11. ábra)16 11. ábra A transzformátor szigetelési ellenállásainak mérése min. 500, max V feszültségű szigetelésvizsgálóval. (12. ábra) 12. ábra a., primer - szekunder tekercs között b., primer tekercs - vastest körött c., szekunder tekercs - vastest között A szigetelésvizsgálatokhoz a berendezést a hálózatról le kell választani (feszültségmentesíteni)! 3. Padló szigetelési ellenállásának (talpponti ellenállás) mérése Ezt a mérést váltakozóárammal végezzük, a kisfeszültségű, közvetlen földelt hálózat egyik fázisának a felhasználásával. A mérés kapcsolását a 13. ábra szerint kell kialakítani. 13.ábra A mérőkör táplálására az MSz 172/1 hatálya alá tartozó berendezéseknél az üzemi feszültséget, de max. 250 V-ot szabad használni. - A K jelű kapcsolót az I. állásba kapcsolva leolvassuk a voltmérőt:17 U 0 / U f mert R b >> R ü + R v / (A) - A K jelű kapcsolót a II. állásba kapcsolva ismét leolvassuk a voltmérőt: R U i / << U 0 mert U1 = U0 b ( B) R b + R t A mérést a próbatestnek különböző helyekre történő áthelyezésével háromszor kell elvégezni. A mérési jegyzőkönyv tartalmazza: - a megvalósított kapcsolási vázlatokat, - a mért szigetelési ellenállások értékei, - a megengedett szigetelési ellenállás értékeket, - a berendezések minőségét, a mérés értékelését. A méréshez szükséges műszerek és eszközök: 1 db kettős szigetelésű fúrógép, 1 db törpefeszültségű transzformátor, 1 db szigetelési ellenállásmérő (U max = 1000 V) 1 db voltmérő (R b 30 kω; U=500 V) Irodalom 1. Kádár Aba: Mi az új az érintésvédelmi előírásokban? 2. Msz MSz 4851. Hasonló dokumentumok
Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek Részletesebben Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 01 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló. A vizsgafeladat jellemzői:
z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, Részletesebben 26. sz. laboratóriumi gyakorlat. Földelési ellenállás mérése. 1.1. Földelésnek nevezzük valamely vezetőnek a földdel való összekötését.
26. sz. laboratóriumi gyakorlat Földelési ellenállás mérése 1. Elméleti alapok 1.1. Földelésnek nevezzük valamely vezetőnek a földdel való összekötését. A földelés szerkezeti részei: a) a földelő vezető, Részletesebben Villamosság biztonságtechnikája I. rész
Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamos alapfogalmak 1. Ismertesse az áramforrás és az áramkör fogalmát (áramkör rajza)! Az áramkör elemei? 2. Mi a villamos áram, feszültség és az ellenállás? Részletesebben NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME
NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet V. Energetikai konferencia 2010.11.25. Részletesebben ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN.
ELLENÁLLÁSMÉRÉS A mérés célja Az egyenáramú hidakkal, az ellenállásmérő műszerekkel, az ellenállásmérő módban is használható univerzális műszerekkel végzett ellenállásmérés módszereinek, alkalmazási sajátosságainak Részletesebben Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.
Érintésvédelem alapfogalmak Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.hu Mi az érintésvédelem? Az érintésvédelem tulajdonképpen a villamos áramütéses Részletesebben ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA
ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat) Részletesebben KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSIPARI MŰSZAKI FŐISKOLA Villamosenergetikai Intézet
KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSIPARI MŰSZAKI FŐISKOLA Villamosenergetikai Intézet Villamosművek Szakcsoport MÉRÉSI ÚTMUTATÓ 5. laborgyakorlat Áram-védőkapcsolás és állandó szigetelésellenőrzés vizsgálata Budapest Részletesebben BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának Részletesebben MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret
MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 156-os Részletesebben A megbízó neve és címe : Érintésvédelmi Kft. 1000. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 11.
Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel./Fax:364-2539 A megbízó neve és címe : Érintésvédelmi Kft. 1000. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 11. A vizsgálat helye : A vizsgálat tárgya: Felülvizsgálati Center 2000 Részletesebben ÉV. Mubi 1 2004. június. Emlékeztető az ÉV MuBi 2004. június 2.-i üléséről
ÉV. Mubi 1 2004. június Emlékeztető az ÉV MuBi 2004. június 2.-i üléséről A Munkabizottság megtárgyalta az UPS-ekről (uninterruptible power supply = szünetmentes villamosenergia-ellátó rendszer) táplált Részletesebben Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, Részletesebben MUNKAANYAG. Hollenczer Lajos. Biztonságtechnikai mérések. A követelménymodul megnevezése: Erősáramú mérések végzése
Hollenczer Lajos Biztonságtechnikai mérések A követelménymodul megnevezése: Erősáramú mérések végzése A követelménymodul száma: 0929-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 BIZTONSÁGTECHNIKAI Részletesebben FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens
FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet VET 2014.05.16. EGYENPOTENCIÁLRA-HOZÁS Részletesebben Elektromos áram, áramkör
Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek Részletesebben Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre
i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése Részletesebben 33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat Gyakorlati vizsgatevékenység Részletesebben SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE
SZÉCHENY STÁN EGYETEM HTT://N.SZE.H HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE Marcsa Dániel illamos gépek és energetika 2013/2014 - őszi szemeszter Kisfeszültségű hálózatok méretezése A leggyakrabban kisfeszültségű vezetékek Részletesebben 6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató
6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A Használati útmutató 1. Biztonsági szabályok SOHA ne használjon a mérőműszernél olyan feszültséget, vagy áramerősséget, amely értéke túllépi a megadott maximális Részletesebben Villamos gépek. Érintésvédelem. Fodor Attila
Villamos gépek Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. május 3. Az előadás tartalma Tartalom (Elektromos áram használatához Részletesebben A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató
A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti Részletesebben Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel./Fax:364-2539
Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel./Fax:364-2539 Villamos fogyasztói berendezések felülvizsgálata a 28 / 2011. (IX. 06.) B rendelettel kiadott OTSZ, az SZ HD 60364-6 és az SZ 10900 szabványok alapján. Részletesebben Elektromos áram, áramkör
Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek Részletesebben DIGITÁLIS SZIGETELÉS TESZTER. Model AX-T2400. Használati útmutató
DIGITÁLIS SZIGETELÉS TESZTER Model AX-T2400 Használati útmutató BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Olvassa el az alábbi biztonsági tudnivalókat munkavégzés megkezdése, vagy a mérőműszer esetleges javítása Részletesebben Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján
Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján A mérés elmélete Egy fémes vezetőn átfolyó áram I erőssége egyenesen arányos a vezető végpontjai közt mérhető U feszültséggel: ahol a G arányossági tényező az elektromos Részletesebben Mérés és adatgyűjtés
Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek Részletesebben Szakmai irányelv MEE.SZI 0401-1:2005. Javítás utáni vizsgálatok
Szakmai irányelv Javítás utáni vizsgálatok 1. rész: Háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek javítás és módosítás utáni vizsgálatai Tartalomjegyzék Magyar Elektrotechnikai Egyesület Budapest Részletesebben Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó:
Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel/Fax:383-2144 Tárgy: A lenti cím szerinti létesítmény villámvédelmi felülvizsgálata a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel kiadott: OTSZ 5.rész II. fejezet 18.1 szakaszában Részletesebben 54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus
Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó Részletesebben Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok
Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz Részletesebben Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata
Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Az OTSZ 3. rész XII. fejezete foglalkozik a villamos berendezések ellenőrzésével, s szó szerint a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (OTSZ) nem Részletesebben Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló
Az alábbiakban összefoglaltuk a fontosabb szabványokat, amelyek szükségesek lehetnek a mindennapi munkáink során. Igyekszünk minden változást naprakészen vezetni ezen az oldalon. Minden ezzel kapcsolatos Részletesebben NAPELEMES RENDSZEREK HIBAVÉDELME
NAPELEMES RENDSZEREK HIBAVÉDELME Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet MEE VÁNDORGYŰLÉS SZEGED 2011.09.15. TALOMJEGYZÉK Részletesebben Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2004. február 3.i üléséről
ÉV MuBi 2004. 02. 1 Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2004. február 3.i üléséről A munkabizottság először a gyakorlatban gyakran előforduló rövid kérdésekre adandó válaszokat tárgyalta meg. Részletesebben HASZNÁLATI UTASÍTÁS. TIF 1000 DC digitális lakatárammérő
HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215 5000. Szolnok, Csáklya u. 6. Tel./Fax: (56) Részletesebben Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai Részletesebben Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem "i" MSZ EN 50020:2003
Épületvillamosság Robbanásbiztos villamos gyártmányok. I-es alkalmazási csoport. Gyújtószikramentes rendszerek. 1. rész: Szerkezet és vizsgálatok MSZ EN 50394-1:2004* Villamos gyártmányok robbanóképes Részletesebben Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 5101A, 5102A, 5103A, 5104A, 5105A Digitális szigetelési ellenállásmérő TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK... 3 FUNKCIÓK... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... Részletesebben MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)
MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) 1. - Mérőtermi szabályzat, a mérések rendje - Balesetvédelem - Tűzvédelem - A villamos áram élettani hatásai - Áramütés elleni védelem - Szigetelési Részletesebben Digitális multiméterek
AX-T2200 1. Az előlap bemutatása 1, 2, 3, 4. Feszültségválasztó kapcsolók (AC750V/500V/250V/1000V) 5. ellenállás tartomány kiválasztása (RANGE) 6. Főkapcsoló: auto-lock főkapcsoló (POWER) 7. Magasfeszültség Részletesebben A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye
A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés Részletesebben VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK
Újdonságok XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Gárdony, 2012. X. 10-12. Bessenyei Gábor Maxicont Kft. új MIT 5kV és 10kV-os szigetelésvizsgáló család MIT515 jellemzői (belépő modell): IR, IR(t), Részletesebben Érintésvédelmi (ÉVÉ) mûszer, hálózati analizátor, SIRIUS 89N
A SIRIUS 89N mûszer alkalmas a VDE 043 szerinti összes mérés elvégzésére, környezeti paraméterek mérésére és az EN 5060 szabvány szerinti hálózati analízis végzésére egy és szimmetrikus háromfázisú rendszerekben. Részletesebben BEÉPÍTHETŐ BELTÉRI LÁMPATESTEK MR11, MR16 és MR230 JELŰ PARABOLATÜKRÖS HALOGÉN FÉNYFORRÁSOKHOZ ÉS TARTOZÉKAIK. Műszaki ismertető
BEÉPÍTHETŐ BELTÉRI LÁMPATESTEK MR11, MR16 és MR230 JELŰ PARABOLATÜKRÖS HALOGÉN FÉNYFORRÁSOKHOZ ÉS TARTOZÉKAIK Műszaki ismertető A beltéri lámpatestek különféle beépítési lehetőségekre (bútorok, álmennyezetek, Részletesebben EUROTEST XA UNIVERZÁLIS ÉRINTÉSVÉDELMI MŰSZER
Az EurotestAT, a szlovén METREL-től az új sorozatú automatikus vizsgálatra alkalmas ÉV műszercsalád erős képviselője. Előnyös megoldás érintésvédelmi ellenőrzésekre, kis méretekkel rendelkező, könnyű kivitel, Részletesebben l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK
r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35 Részletesebben Érintésvédelem. összefoglaló kivonat az Elektrotechnika III. tantárgy el adásaiból 2002. Dr. Kloknicer Imre okl. eá. vill. mérnök
Érintésvédelem összefoglaló kivonat az Elektrotechnika III. tantárgy el adásaiból 2002. Dr. Kloknicer Imre okl. eá. vill. mérnök 2 Tartalom 1. Bevezetés 2. Az érintésvédelem célja 3. Érintésvédelmi stratégiák Részletesebben Helyzetkapcsolók H/12. Helyzetkapcsolók. LS15 hely zet kap cso lók MSZ EN 60947-1
Helyzetkapcsolók A helyzetkapcsolót valamilyen mozgó szerkezet, vagy gép mozgó része működteti, ha ez a rész egy előre meghatározott (pl. a mozgási útjának a vége) helyzetet ér el. Ebben az esetben a záró Részletesebben Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d)
A zsebméretű multiméter egy es kijelzővel rendelkező univerzális mérőműszer, amely forgókapcsolóval és 4-állású kézikapcsolóval rendelkezik. Alkalmas feszültség, ellenállás, egyenáram, dióda és folytonosság Részletesebben Elektronikus fekete doboz vizsgálata
Elektronikus fekete doboz vizsgálata 1. Feladatok a) Munkahelyén egy elektronikus fekete dobozt talál, amely egy nem szabványos egyenáramú áramforrást, egy kondenzátort és egy ellenállást tartalmaz. Méréssel Részletesebben A készülék ismertetése
Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 C.A 6511, C.A 6513 Szigetelés vizsgálók Rend.sz.: 131059 (CA 6513) Részletesebben Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1
Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont Részletesebben SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család
ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÉS MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓK KONTAKTOROK Kontaktor definíció: Olyan gyakori működésre alkalmas elektromágneses elven működtetett mechanikus kapcsolókészülék, Részletesebben Felhasználói kézikönyv 33D Digitális multiméter
Felhasználói kézikönyv 990B Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési tulajdonságok... Részletesebben Háztartási Méretű KisErőművek
Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási Részletesebben Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 990A Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 5. Mérési tulajdonságok... 4 6. Mérési Részletesebben Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások
Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók Részletesebben MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer
A Multiservicer XA egy multifunkcionális hordozható mérőeszköz a hordozható villamos berendezések, gépek és kapcsoló berendezések villamos biztonságának ellenőrzésére, kiegészítve hurokimpedancia, RCD Részletesebben OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20
OmegaProt OPT típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára Azonosító: OP-13-6769-20 Budapest, 2005. április Alkalmazási terület Azt OPT típusú öntáp-egység másik ΩProt készülék táplálására és az általa Részletesebben Ipari Elektronika Project. Kft
Ipari Elektronika Project Tervező és Kivitelező Kft µs- C 0/4-20mATransmitter (VK-TEMP 2006) Kezelési leírás TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 2. KALIBRÁCIÓ... 1 3. MŰKÖDÉS... 2 4. SORKAPOCS BEKÖTÉS... Részletesebben tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.
Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra. Részletesebben Mérési útmutató Érintésvédelem Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 2. sz. méréséhez
1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Mérési útmutató Érintésvédelem Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 2. sz. Részletesebben MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő
Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik. Részletesebben DIGITÁLIS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSSAL AX-201
DIGITÁLIS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSSAL AX-201 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT JÓTÁLLÁS Garantáljuk, Részletesebben Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3
1 Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálata 2 Az elektrosztatikus feltöltődés folyamata -érintkezés szétválás -emisszió, felhalmozódás -mechanikai hatások (aprózódás, dörzsölés, súrlódás) Részletesebben EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK
dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan Részletesebben Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás
Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás 1 Felhasznált irodalom Hodossy László: Elektrotechnika I. Torda Béla: Bevezetés az Elektrotechnikába Részletesebben Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 6302 Digitális Gépjárműdiagnosztikai Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Tulajdonságok... 2 4. Működési leírás... 4 5. Karbantartás... Részletesebben 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram
18- - Kombinált kapcsolók (fénykapcsoló + mozgásérzékelő) 10 A 18- Mozgás- és jelenlétérzékelők Érzékelési teru let max. 120 m 2 A 18.51-es típusnál két érzékelési teru let: - Belső (4 x 4) m-es teru let: Részletesebben AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model AX-T01. Használati útmutató
AC feszültség detektor / Zseblámpa Model AX-T01 Használati útmutató Mielőtt használni kezdené a készüléket, vagy javítaná a készüléket, kérjük olvassa el a teljes használati útmutatót, különösen vegye Részletesebben MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK Érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK Érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok 1. A méréseket a hatályos szabványokban és előírásokban meghatározott módon, megfelelő állapotú és az adott Részletesebben TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9
TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha Részletesebben 5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre
5. Biztonságtechnikai ismeretek 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre Az emberi test maga is vezető, ezért ha a test különböző pontjai között potenciálkülönbség lép fel, a testen áram indul Részletesebben (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)
Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű Részletesebben Univerzális, hordozható motorvizsgáló rendszer állórészek, armatúrák és villamos motorok vizsgálatához
SCHLEICH MOTORANALIZÁTOR Univerzális, hordozható motorvizsgáló rendszer állórészek, armatúrák és villamos motorok vizsgálatához Automatikus motorvizsgálat Automatikus és manuális lökésfeszültség-vizsgálat Részletesebben Ergépek csoportosítása
Ergépek csoportosítása 1 2 3 4 5 6 Villamos gépek u = U sinωt U = U max eff U = max 2 7 8 u = R I max sinωt = U max sinωt ohmos ellenállás 9 induktivitás u = U max sin( ωt + 90 0 ) kapacitás u = U sin( Részletesebben FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)
FL-11R kézikönyv (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) 1. Figyelmeztetések Az eszköz a Philips LXK2 PD12 Q00, LXK2 PD12 R00, LXK2 PD12 S00 típusjelzésű LED-jeihez Részletesebben 33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, Részletesebben HOLDPEAK 5500. Felhasználói Kézikönyv
HOLDPEAK 5500 Digitális földelési, és szigetelési ellenállásmérő Felhasználói Kézikönyv Szigetelési ellenállás mérés Földelési ellenállás mérés ACV mérés Fázis sorend tesztelés Tartalomjegyzék I. Általános Részletesebben Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez
Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez A mérési gyakorlatokra való felkészüléshez a Fizika Gyakorlatok c. jegyzet használható (Nagy P. Fizika gyakorlatok az általános és gazdasági agrármérnök hallgatók Részletesebben A (12/2013. (III. 28.) NGM
A vizsgafeladat ismertetése: A szakterületet érintő hatályos jogszabályok A szakterület érvényes és visszavont szabványai Feszültség alatti és feszültség közeli munkavégzés előírásai Hibavédelmi (érintésvédelmi) Részletesebben Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció)
Háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatási problémái Dr. Dán András, témavezető és a MEE munkabizottság tagjai BME Villamos Energetika Tanszék, Magyar Elektrotechnikai Egyesület dan.andras@ vet.bme.hu; Részletesebben 2017 © DocPlayer.hu Adatvédelmi irányelvek | Szolgáltatási feltételek | Visszajelzés