Niky, Niky S. hagyományos egyfázisú. Szünetmentes tápegységek. Vonaliinteraktív. p Tiszta szinuszos kimenet - PDF
Download "Niky, Niky S. hagyományos egyfázisú. Szünetmentes tápegységek. Vonaliinteraktív. p Tiszta szinuszos kimenet"
1 Szünetmentes tápegységek Niky, Niky S Vonaliinteraktív hagyományos egyfázisú szünetmentes tápegységek A kínálat a legjobb ár/érték arány mellett megfelelő biztonságot nyújt irodai és otthoni adatai védelméhez egyaránt. Az optimális védelmet továbbá a mikroprocesszoros vezérlés, az automatikus feszültségszabályozás (AVR), valamint a kommunikációs portok garantálják Niky p Az akkumulátor kisülési idejéhez alkalmazkodó továbbfejlesztett rendszervezérlés Automatikus feszültségszabályzó (AVR) Intelligens öndiagnosztika Hidegindítási funkció Mikroprocesszoros vezérlés USB vagy RS232 portok RJ11/45 túlfeszültség-védelem Niky S p Tiszta szinuszos kimenet Mikroprocesszoros vezérlés RJ11/45 túlfeszültség-védelem USB vagy RS232 portok Hidegindítási funkció Áramcsúcsok elleni védelem Beépített öndiagnosztika Intelligens akkumulátorfelügyelet Túlterhelés- és rövidzárlatvédelem Automatikus feszültségszabályozó (AVR) 602
2 Szünetmentes tápegységek Daker Dk On line hagyományos kettős konverziós egyfázisú szünetmentes tápegységek A készülék LCD kijelzője lehetőséget nyújt a bemeneti hálózat és a szünetmentes tápegység (beleértve az akkumulátort) fő jellemzőinek helyi megjelenítésére Az áthidalási idő növelése érdekében további akkumulátoregységekkel bővíthető a készülék Elfordítható kijelző p Az elfordítható kijelzőnek és a Daker Dk kialakításának köszönhetően ugyanazon készülék alkalmazható torony, illetve fiókos (19") kialakításban 603
3 Szünetmentes tápegységek Megoldás bármely környezetben Teljes kínálat elismert minőség A Legrand kínálatában lévő moduláris szünetmentes tápegységek felépítésüknek köszönhetően teljesen egyedi megoldásokat nyújtanak. p Főbb jellemzők: fázisonkénti teljesímény moduloknak köszönhetően független fázis redundancia akár 98,5%-os hatékonyság (egyedi statikus bypass lehetőséggel) VA = W változtatható ki- és bemenetek (3/1, 1/3, 3/3, 1/1) Frost & Sullivan Díj két külön kategóriában 2011 és 2013 években MODULÁRIS KÍNÁLAT KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK p Egyszerűen karbantartható és bővíthető redundáns szünetmentes tápegységek 120 kva-ig p Komplex kínálat a szünetmentes tápegységek távleolvasásához, illetve távfelügyeletéhez 604
4 Szünetmentes tápegységek 4,8 mva teljesítményig Hagyományos szünetmentes tápegységek A kínálat tartalmaz hagyományos felépítésű szünetmentes tápegységeket, amelyek párhuzamosítva elérhetik a 4,8 mva összteljesítményt kva kva kva HAGYOMÁNYOS KÍNÁLAT p A háromszintű IGBT kialakításnak köszönhetően a készülékek hatékonysága elérheti a 98,5%-ot p KEOR T család a legmodernebb komponensekből épül fel. Főbb jellemezői: teljesítmény: kva párhuzamosítás: max. 8 készülék (480 kva) kettős bemenet lehetséges (normál + bypass) érintőképernyős kijelző IGBT/DSP/ECO üzemmód (akár 98,5% hatékonyság) transzformátor nélküli technológia 605
5 KEOR-M szünetmentes elosztósor szünetmentes tápegység, 600 és 800 VA KEOR-M szünetmentes elosztósor szünetmentes tápegység, 600 és 800 VA Kat. szám Csom. Kat. szám KEOR-M szünetmentes elosztósor 2P+F aljzatokkal felszerelve 6 db szünetmentes aljzat 2 db túlfeszültség-vedelemmel ellátott aljzat RJ45/ RJ11 aljzatvédelem Látszólagos Áthidalási Aljzatok Kommunikációs teljesítmény teljesítmény idő (1) száma port to USB to USB (1) FIGYELEM! Az áthidalási idő optimális körülményeket vesz figyelembe! Általános jellemzők Névleges teljesítmény Teljesítmény Technológia Vonali-interaktív VI Kimeneti jelalak Szinusz, négyszögjel (43%-*80% kitöltési tényező) vagy generátorbemenet Bemeneti jellemzők Névleges feszültség 230 V Alacsony feszültségszint 180 V ± 5% Alacsony feszültségszint visszatérési 190 V ± 5% Magas feszültségszint 270 V ± 5% Magas feszültségszint visszatérési 260 V ± 5% Névleges frekvencia 50 Hz Kimeneti jellemzők Akkumulátormód-feszültség 230 V ± 10% Akkumulátormód-frekvencia 50/60 Hz ± 1 Hz Pure XII terhelési kapacitás 1,2 µf Akkumulátormód csúcsfeszültség 230 V < Vp < 400 V Átviteli idő 2 Ã 6 mp optimális esetben Akkumulátor jellemzők Akkumulátor típusa 12 V, 7 Ah 12 V, 9 Ah Feltöltési idő max. 8 óra (90%-ig) Kommunikáció és vezérlés USB Igen Védelem telefonos aljzatokhoz RJ11/RJ45 Mechanikai jellemzők Méretek: mag. szél. mély. [mm] ,5 Nettó tömeg (kg) 4 4 Környezeti jellemzők Üzemi hőmérséklet (C ) 0 40 C Relatív nedvességtartalom (%) 0 90% RH Zajszint 1 méterről (dba) Hálózatról táplálva Akkumulátoros üzemmód < 40 < 45 Szabványok és minősítések Kapcsolódó termékszabványok EN , EN , EN VA Hagyományos elosztósorok, 462. oldal Asztali elosztósorok, 572. oldal 606 Piros katalógusszám: új termék
6 AC INPUT SITE WIRING FAULT AC OUTPUT AC INPUT IN OUT SITE WIRING FAULT AC OUTPUT SITE WIRING FAULT RS232 USB IN OUT SITE WIRING FAULT RS232 USB IN OUT Niky vonali-interaktív szünetmentes tápegységek egyfázisú VI Kat. szám Általános műszaki jellemzők Látszólagos teljesítmény Automata öndiagnosztika: minden bekapcsoláskor elvégez egy öntesztet Akkumulátorvédelem: automata akkumulátorteszt és mélykisülés-védelem DC üzemű indítás: az UPS hálózati tápellátás nélkül is képes elindulni Automata feszültségszabályzóval (AVR) és EMI/RFI szűrővel felszerelt Készlet tartalma: 1 db betápláló kábel (hagyományos háztartási 2P+F csatlakozóaljzatba csatlakoztatható IEC kimenetű) magyar és angol nyelvű használati utasítás Csom. Kat. szám Szünetmentes tápegységek háztartási csatlakozóaljzattal Névleges Áthidalási IEC aljzatok idő száma (1) (1) IEC aljzat: informatikai kimenetű csatlakozóaljzat (2) Háztartási aljzat: hagyományos 2P+F kimenetű csatlakozóaljzat (3) Kivéve kat.szám /01: 12 V 5 Ah Háztartási aljzatok száma (2) Kommunikációs port USB USB Szünetmentes tápegységek hagyományos háztartási és IEC csatlakozóaljzattal Névleges Áthidalási idő IEC aljzatok száma (1) Háztatási aljzatok száma (2) Kommunikációs port USB USB RS RS232 Szünetmentes tápegységek iec csatlakozóaljzattal Névleges Áthidalási idő IEC aljzatok száma (1) Háztartási aljzatok száma (2) Kommunikációs port USB USB USB USB FIGYLEM! Az áthidalási idő optimális működési körülményeket vesz számításba! teljesítmény Bemeneti jellemzők Kimeneti jellemzők Technológia Kimeneti jelalak Bemeneti feszültség Bemeneti frekvencia Bemeneti feszültségtartomány Vonali-interaktív VI Részlegesen szinuszos 230 V Hz V Kimeneti feszültség 230 V ±10% Kimeneti frekvencia (névleges) Kimeneti áram THD Akkumulátorjellemzők 50 Hz +/ 1% 3% lineáris terhelés esetén Akkumulátorok száma Akkumulátorok típusa 12 V, 7 Ah (3) 12 V, 9 Ah 12 V, 7 Ah 12 V, 9 Ah Áthidalási idő (80% terhelés mellett) Kommunikáció és vezérlés Helyi vezérlés / visszajelzés Külső jellemzők Gyengeáramú túlfeszültség-védelem Távleolvasás Geometriai méret mag. szél. mély. (mm) Környezeti jellemzők 5 perc 5 perc 5 perc 5 perc Egy be/kikapcsoló gomb és visszajelző LED RJ11/RJ45 Lehetséges Egy be/ki kapcsológomb és visszajelző LED Nettó súly (kg) Környezeti működési hőmérséklet ( C) Relatív páratartalom (%) 0 40 C 0 95% (kondenzáció mentes) Zajszint 1 méterről (dba) 40 Szabványok és minősítések Kapcsolódó termékszabványok EN , EN , EN VA VA Piros katalógusszám: új termék 607
7 IN OUT USB RS232 IN OUT USB RS232 Niky S vonali-interaktív szünetmentes tápegységek egyfázisú VI-SS Tiszta szinuszos kimenetű szünetmentes készülékek (vonali-interaktív VI- SS) Automata öndiagnosztika: minden bekapcsoláskor elvégez egy öntesztet Akkumulátorvédelem: automata akkumulátorteszt és mélykisülés-védelem DC üzemű indítás: az UPS hálózati tápellátás nélkül is képes elindulni Automata feszültségszabályzóval (AVR) és EMI / RFI szűrővel felszerelt Készlet tartalma: 1 db betápláló kábel (hagyományos háztartási 2P+F csatlakozóaljzatba csatlakoztatható IEC kimenetű) magyar és angol nyelvű használati utasítás Csom. Kat. szám Szünetmentes tápegységek iec csatlakozóaljzattal Névleges Áthidalási idő (1) IEC aljzat: informatikai kimenetű csatlakozóaljzat IEC aljzatok száma (1) Kommunikációs port USB-RS USB-RS USB-RS USB-RS 232 FIGYELEM! Az áthidalási idő optimális működési körülményeket vesz számításba! Kat. szám Általános műszaki jellemzők Látsz. teljesítmény teljesítmény Technológia Kimeneti jelalak Bemeneti jellemzők Bemeneti feszültség Bemeneti frekvencia Bemeneti feszültségtartomány Kimeneti jellemzők Vonali-interaktív VI-SS Tisztán szinuszos 230 V ±12% betáplálás oldalán ±5% a kimeneteknél Hz V Kimeneti feszültség 230 V ±10% Kimeneti frekvencia (névleges) Kimeneti áram THD Akkumulátorjellemzők 50/60 Hz +/ 0,2% 3% lineáris terhelés esetén Akkumulátorok száma Akkumulátorok típusa 12 V, 7 Ah 12 V, 9 Ah 12 V, 7 Ah 12 V, 9 Ah Áthidalási idő (80% terhelés mellett) Kommunikáció és vezérlés Helyi vezérlés / visszajelzés Gyengeáramú túlfeszültség-védelem Külső jellemzők Távleolvasás Geometriai méret mag. szél. mély. (mm) Környezeti jellemzők 9 perc 8 perc 9 perc 8 perc LCD kijelző három vezérlőgombbal továbbá három visszajelző LED RJ11/RJ45 Lehetséges Nettó súly (kg) Környezeti működési hőmérséklet ( C) Relatív páratartalom (%) 0 40 C 0 95% (kondenzáció mentes) Zajszint 1 méterről (dba) 40 Szabványok és minősítések Kapcsolódó termékszabványok EN , EN , EN VA 3000 VA 608 Piros katalógusszám: új termék
8 WHAD hagyományos szünetmentes tápegységek egyfázisú on-line kettős konverziós VFI Teljesítménytényező korrekcióval (PFC) ellátott berendezések a magasabb hatásos teljesítmény érdekében; digitálisan vezérelt nagyfrekvenciás PWM inverter Normál és programozható kimenetekkel ellátva csoportos túlterhelésés rövidzárvédelemmel Egymástól hermetikusan szigetelt hosszú élettartamú akkumulátorokkal szerelve Védelem magas indítási áram ellen bekapcsoláskor; speciális érzékelő a nulla vezető helyes csatlakoztatása érdekében A kommunikációs szoftver képes a szünetmentes tápegység vezérlésére, vészlekapcsolására, távoli diagnosztika végrehajtására, interneten történő teljes felügyelet megvalósítására, valamint SMS küldésére bizonyos események bekövetkeztekor (opcionálisan rendelhető kiegészítőkkel) A készülék képes egy WEB/SNMP vagy szárazkontakt kártya fogadására, amely segítségével teljes távfelügyelet valósítható meg, továbbá egyszerű hibajelzések küldhetők Villamos hibák (túlterhelés, túlmelegedés), illetve karbantartás esetén az automatikus vagy kézi (opcionális) bypass kapcsoló biztosítja a kritikus áramkörök folyamatos működését EPO szárazkontakttal rendelkezik, kivéve WHAD 800/1000/1500 (tűzvédelmi távlekapcsolás) Visszacsatolás-védelem: bemeneti hálózati vezeték elektronikus leválasztása akkumulátoros üzemmód esetén Csom. Kat. szám Hagyományos szünetmentes tápegységek Látszólagos teljesítmény teljesítmény Áthidalási idő Súly (kg) Típus Whad Telj. 800 VA 1000 VA 1500 VA 2000 VA 2500 VA Áthidalási idő 1 h 40' 3 h 5' 1 h 15' 2 h 23' 40' 1 h 30' 47' 1 h 23' 38' 1 h 7' Külső méretek és szekrények száma mag. szél. mély. (mm) ( 2) ( 2) ( 2) ( ) ( ) Kat. szám ( 2)* ( 2)* ( 2)* , ( 2)* , ( 2)* * Ezen konfiguráció összeállításához Y kábel szükséges (kat. szám: ) Szükséges kábelek száma a szekrények száma mínusz 1 Kiegészítők Akkumulátoregység akkumulátorral WHAD 800/1000/ Akkumulátoregység akkumulátorral WHAD 2000/ Y kábel több akkumulátoregység csatlakoztatásához Kézi bypasskapcsoló WHAD 3000/ Kézi bypasskapcsoló WHAD 5000/ Jelzőérintkező készlet (üzemmód, UPS hiba, túlterhelés, készenlét) Hálózati interfészek STANDARD hálózati SNMP kártya* STANDARD hálózati SNMP interfész** FIGYELEM! Az áthidalási idő optimális működési körülményeket vesz számításba! * WHAD 3000/4000/5000/6000 készülékekhez ** WHAD 800/1000/1500/2000/2500 készülékekhez Piros katalógusszám: új termék 609
9 WHAD hagyományos szünetmentes tápegységek egyfázisú on-line kettős konverziós VFI Kat. szám Általános műszaki jellemzők Látszólagos teljesítmény teljesítmény Technológia On-line kettős konverziós VFI-SS-111 Kimeneti jelalak Tiszta szinuszos Felépítés Hagyományos (további akkumulátoregységekkel bővíthető) Bemeneti jellemzők Bemeneti feszültség 230 V Bemeneti frekvencia Hz ±5% Bemeneti feszültségtartomány 184 V 265 V (100% terhelés esetén) Kimeneti áram THD 3% Bemeneti teljesítménytényező 0,99 Kimeneti jellemzők Kimeneti feszültség 230 V ± 1% Hatékonyság 93%-ig 92%-ig 94%-ig Kimeneti frekvencia (névleges) 50/60 Hz szinkronizált Csúcstényező 3,5:1 Kimeneti feszültség THD 1% Túlterhelés-kapacitás 300% 1 mp, 200% 5 mp, 150% 30 mp Bypass Automatikus, belső, szinkronizált, elektromechanikus (túlterhelés és működési zavarok esetén) Akkumulátor jellemzők Áthidalási idő növelése (bővítés) Igen Nem Akkumulátor típusa VRLA - AGM 48 VDC VRLA - AGM 36 VDC VRLA - AGM 144 VDC VRLA - AGM 192 VDC Áthidalási idő 100% % kiterhelés mellett % kiterhelés mellett , Kommunikáció és vezérlés Helyi vezérlés / visszajelzés LCD kijelző vezérlőgombokkal Kommunikációs portok RS 232 RS 232 és logikai szintű port RS 232, logikai szintű port és SNMP szlot Távvezérlés Ingyenesen letölthető szoftver Külső jellemezők Geometriai méret (mag. szél. mély.) (mm) Akkumulátoregység mérete (mm) Nettó súly (kg) Környezeti jellemzők Működési környezeti hőmérséklet ( C) 0 40 Relatív páratartalom (%) Védettségi szint IP21 Zajszint (dba) Hődisszipáció (BTU/h) Szabványok és minősítések Kapcsolódó termékszabványok EN , EN , EN FIGYELEM! Az áthidalási idő optimális működési körülményeket vesz számításba! 610
10 Daker Dk hagyományos szünetmentes tápegységek egyfázisú on-line kettős konverziós VFI Teljesítménytényező korrekcióval (PFC) ellátott berendezések a magasabb hatásos teljesítmény érdekében; digitálisan vezérelt nagyfrekvenciás PWM inverter Normál és programozható kimenetekkel ellátva csoportos túlterhelés- és rövidzárvédelemmel Egymástól hermetikusan szigetelt hosszú élettartamú akkumulátorokkal szerelve Elfordítható LCD kijelző lehetővé teszi a bemeneti hálózat, valamint a készülék (beleértve az akkumulátor) fő paramétereinek továbbá a hibajelzések helyi megjelenítését A kommunikációs szoftver képes a szünetmentes tápegység vezérlésére, vészlekapcsolására, távoli diagnosztika végrehajtására, interneten történő teljes felügyelet megvalósítására, valamint SMS küldésére bizonyos események bekövetkeztekor (opcionálisan rendelhető kiegészítőkkel) A készülék képes egy WEB/SNMP vagy szárazkontakt kártya fogadására, amely segítségével teljes távfelügyelet valósítható meg, továbbá egyszerű hibajelzések küldhetők Villamos hibák (túlterhelés, túlmelegedés), illetve karbantartás esetén az automatikus vagy kézi (opcionális) bypass kapcsoló biztosítja a kritikus áramkörök folyamatos működését Mindegyik szünetmentes tápegység rendelkezik EPO szárazkontakttal (tűzvédelmi távlekapcsolás) Szünetmentes tápegységek tartalmazzák: magyar és angol nyelvű használati utasítás kommunikációs kábelek (RS232 vagy RS232 és USB) torony/fiók készlet (talpak és fülek) 2 db kimeneti IEC kábel (csak IEC csatlakozós készülékek esetén) 1 db IEC betápláló kábel (csak IEC csatlakozós készülékek esetén) Csom. Kat. szám Hagyományos szünetmentes tápegységek beépített akkumulátorokkal Látszólagos teljesítmény teljesítmény Áthidalási idő Súly (kg) , Hagyományos szünetmentes tápegységek akkumulátorok nélkül Látszólagos teljesítmény teljesítmény Áthidalási idő Súly (kg) Csom. Kat. szám Kiegészítők W kiegészítő gyorstöltő (Daker Dk ) W kiegészítő gyorstöltő (Daker Dk ) Kihúzható fiókkészlet Külső kézi bypasskapcsoló (Daker Dk ) Jezlőérintkező kártya (üzemmód, UPS hiba, túlterhelés, készenlét) Hálózati interfész STANDARD hálózati SNMP kártya Akkumulátoregységek (akkumulátorokkal) Akkumulátoregység kat. szám: hez (12 12 V, 7,2 Ah) Akkumulátoregység kat. szám: hez (12 12 V, 7,2 Ah) Akkumulátoregység kat. szám: höz (12 12 V, 9 Ah) Akkumulátoregység kat. szám: hoz és hez (20 12 V, 7,2 Ah) Akkumulátoregység kat. szám: hoz (20 12 V, 9 Ah) Üres akkumulátoregységek (akkumulátorok nélkül) Akkumulátoregység kat. szám: hez (12 12 V, 7,2 Ah) Akkumulátoregység kat. szám: hez (12 12 V, 7,2 Ah) Akkumulátoregység kat. szám: höz (12 12 V, 9 Ah) Akkumulátoregység kat. szám: /57-hez (20 12 V, 7,2 Ah) Akkumulátoregység kat. szám: hoz (20 12 V, 9 Ah) FIGYELEM! Az áthidalási idő optimális működési körülményeket vesz számításba! Piros katalógusszám: új termék 611
11 Daker Dk hagyományos szünetmentes tápegységek egyfázisú on-line kettős konverziós VFI Kat. szám Általános műszaki jellemzők Bemeneti jellemzők Kimeneti jellemzők Akkumulátorok jellemzői Látszólagos teljesítmény teljesítmény Technológia Kimeneti jelalak Alkalmazás Bemeneti feszültség On-line kettős konverziós VFI-SS-111 Tiszta szinuszos Torony és rack kialakítás (kiegészítők együtt a készülékkel) 230 V Bemeneti frekvencia Hz ±5% Bemeneti feszültségtartomány V Maximális bemeneti áram (Arms) 5,2 10, ,3 Kimeneti áram THD 3% Bemeneti teljesítménytényező 0,99 Megtáplálás Csomagolásban található IEC kábellel AWG #10 / 4 mm 2 AWG #8 / 6 mm 2 AWG #6 / 10 mm 2 Generátor kompatibilitás Bemeneti és kimeneti frekvenciák gyors szinkronizálása nagy frekvenciatartományon, ±14% Kimeneti feszültség 230 V ±1% Kimeneti frekvencia (névleges) 50/60 Hz (LCD kijelzőn beállítható) +/ 0,1% Csúcstényező 1:3 Kimeneti feszültség THD Kimeneti IEC csatlakozók száma (hagyományos / programozható) Túlterheléskapacitás 6 (4/2) 6 (4/2) 4 (2/2) 3% lineáris terhelés esetén direkt bekötés: AWG #10 / 4 mm 2 105% folyamatos, 120% 30 mp, 150% 10 mp Kimeneti feszültségtartomány ± 1% Bypass Áthidalási idő növelése (bővítés) Automatikus és opcionálisan rendelhető kézi bypasskapcsoló direkt bekötés AWG #8 / 6 mm 2 Akkumulátorok száma Akkumulátorok típusa 12 V 7,2 Ah 12 V 7,2 Ah 12 V 9 Ah 12 V 5 Ah 12 V 5 Ah Igen direkt bek. AWG #6 / 10 mm 2 Töltési idő / terhelés 4 6 óra / 80% 4 óra / 90% 5 óra / 90% Áthidalási idő 80%-os terh. mellett Kommunikáció és vezérlés Külső jellemzők Környezeti jellemzők Helyi vezérlés / visszajelzés LCD kijelző négy vezérlőgombbl továbbá négy visszajelző LED Kommunikációs portok RS232 és USB RS232 Távvezérlés Kommunikációs bővítőhely Túláram- és rövidzárlat-védelem Tűzvédelmi lekapcsolás (EPO) Geometriai méret (mag. szél. mély.) (mm) 405 Akkumulátoregység külső méretei (4 U) (mag. szél. mély.) (mm) Lehetséges Igen, WEB/SNMP (Ethernet, RS232, RS485) (4 U) Igen Igen (4 U) (3 U) Súly (kg) 16 29, * 52 25* 26* Működési környezeti hőmérséklet ( C) 0 40 C Szabványok és minősítések Védettségi szint IP21 Relatív páratartalom (%) 20 80% Zajszint (dba) (3 U) (3 U) (3 U) Hődisszipáció (BTU/h) Kapcsolódó termékszabványok EN , EN , EN FIGYELEM! Az áthidalási idő optimális működési körülményeket vesz számításba! * Súlyadatok akkumulátorok nélkül 612
12 Daker Dk áthidalási idő növelése Típus Teljesítmény Áthidalási idő Külső méretek és szekrények száma mag. szél. mély. (mm) Kat. szám 10' h 22' VA 2 h 44' ( 2) ( 2) 4 h 22' ( 3) ( 3) 5 h 52' ( 4) ( 4) 10' ' ( 2) VA 1 h 22' ( 3) ( 2) 1 h 57' ( 4) ( 3) 2 h 44' ( 5) ( 4) 8' ' ( 2) VA 1 h 6' ( 3) ( 2) Daker Dk 1 h 33' ( 4) ( 3) 2 h 3' ( 5) ( 4) 10' VA 31' ( 2) ( 2) 56' ( 3) ( 3) 1 h 30' ( 4) ( 4) 10' VA 29' ( 2) ( 2) 49' ( 3) ( 3) 1 h 11' ( 4) ( 4) 7' ' ( 2) ( 2) VA 29' ( 3) ( 3) 42' ( 4) ( 4) 56' ( 5) ( 5) FigyeLem! Az áthidalási idő optimális működési körülményeket vesz számításba! 1000 VA (2 egység) Szélesség: 2 U + 4 U 3000 VA (3 egység) Szélesség: 2 U +2 U + 2 U 6000 VA (3 egység) Szélesség: 2 U + 3 U VA (2 egység) Szélesség: 3 U + 3 U TORONY elhely VA (2 egység) Magasság: 6 U (264 mm) 4500 VA (3 egység) Magasság: 6 U (264 mm) 6000 VA (2 egység) Magasság: 5 U (320 mm) VA (2 egység) Magasság: 6 U (264 mm) Fiókos elhely. 613
ELOSZTÁS ÉS FINOMVÉDELEM
ELOSZTÁS ÉS FINOMVÉDELEM ELOSZTÓSOROK ÉS SZÜNETMENTES ÁRAMFORRÁSOK A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE Ké Szünetmentes áramforrások és elosztósorok otthoni és kisirodai
Tömeg [kg] Bármely DAKER DK változathoz. Tömeg [kg]
DKER DK egyfázisú online kettős konverziós szünetmentes áramforrások 3 100 54 3 100 50 3 107 71 3 109 53 Műszaki jellemzők. oldal eometriai méretek és csatlakozók 25. oldal Teljes védelem: túlterhelés,