Notice d installation et d entretien Logasol SKT1.0 / SKS5.0 - PDF\nDownload "Notice d installation et d entretien Logasol SKT1.0 / SKS5.0"\n1 Capteur plan pour les systèmes thermiques solaires T (04/03) FR/LU/BE/CH Notice d installation et d entretien Logasol SKT.0 / SKS5.0 Montage sur toits plats et façades A lire attentivement avant le montage et la maintenance.\n2 Sommaire Sommaire Consignes de sécurité et explication des symboles Explication des symboles Consignes générales de sécurité Paramètres du capteur et de ses accessoires Capteur solaire Utilisation conforme Composants et documentation technique Accessoires Déclaration de conformité CE Fourniture Prescriptions Validité des prescriptions Normes, prescriptions, directives Raccordements hydrauliques Montage des conduites Raccorder les conduites sans purgeur Raccorder les conduites avec purgeur (accessoire) Monter le kit de raccordement hydraulique pour rangées de capteurs (accessoire) Travaux d achèvement Contrôle de l installation Isolation des conduites Nettoyage des capteurs Protection de l environnement et recyclage Transport Entretien/Inspection Avant le montage Remarques générales Disposition des capteurs Angle d inclinaison des capteurs par rapport à l horizontale Place nécessaire sur le toit Protection contre la foudre Outils et matériaux nécessaires Etapes de montage Montage du support de capteur Montage des rails télescopiques Déterminer les écartements des supports de capteurs Montage des supports de capteurs sur toit plat Montage du support sur la façade Montage des rails profilés Relier les rails profilés Montage des rails profilés Montage des rails profilés supplémentaires (accessoire) Positionnement des rails profilés Monter le dispositif anti-glissement Montage des capteurs Préparer le montage du capteur au sol Fixer les capteurs Montage de la sonde capteur Logasol SKT.0 / SKS (05/04)\n3 Consignes de sécurité et explication des symboles Consignes de sécurité et explication des symboles. Explication des symboles Avertissements Les mots de signalement suivants sont définis et peuvent être utilisés dans le présent document : AVIS signale le risque de dégâts matériels. PRUDENCE signale le risque d accidents corporels légers à moyens. AVERTISSEMENT signale le risque d accidents corporels graves à mortels. DANGER signale la survenue d accidents mortels en cas de non respect. Informations importantes Autres symboles Les avertissements sont indiqués dans le texte par un triangle de signalisation. En outre, les mots de signalement caractérisent le type et l importance des conséquences éventuelles si les mesures nécessaires pour éviter le danger ne sont pas respectées. Les informations importantes ne concernant pas de situations à risques pour l homme ou le matériel sont signalées par le symbole ci-contre. Symbole Signification Etape à suivre Renvois à un autre passage dans le document Enumération/Enregistrement dans la liste Enumération/Enregistrement dans la liste (e niveau) Tab.. Consignes générales de sécurité Cette notice d installation s adresse aux spécialistes en matière d installations gaz et eau. Lire les notices d installation (capteur, groupe de transfert, régulateur solaire, etc.) avant de commencer l installation. Respecter les consignes de sécurité et d avertissement. Respecter les prescriptions nationales et régionales, ainsi que les règles techniques et directives. Documenter les travaux effectués. Utilisation conforme Les capteurs sont conçus pour générer de la chaleur dans une installation solaire thermique. Le kit de montage est déterminé exclusivement pour le montage conforme des capteurs. Ne faire fonctionner les capteurs que dans des installations solaires à circuits fermés à sécurité intrinsèque (sans contact avec l oxygène). Ne faire fonctionner les capteurs qu avec des régulateurs solaires appropriés. Stockage des capteurs Risques de brûlures si le capteur et le matériel de montage sont exposés aux rayons solaires. Protéger les capteurs et le matériel de montage contre les rayons du soleil (par ex. au moyen d une bâche). Stocker les capteurs dans un endroit sec, les protéger contre la pluie en cas de stockage extérieur. Ne pas marcher sur les capteurs. Travaux réalisés sur le toit Risque de chutes pendant les travaux effectués sur le toit en l absence de mesures de prévention appropriées contre les accidents. Porter ses propres vêtements ou équipements de protection si aucun dispositif de sécurité contre les chutes n est disponible. Respecter les consignes de prévention contre les accidents. Force portante du toit Ne monter les capteurs que sur un toit présentant une portance suffisante. En cas de doute, se renseigner auprès d un ingénieur spécialisé en statique et/ou d un couvreur. Remise à l'utilisateur Initiez l'utilisateur à l utilisation et aux conditions d exploitation de l installation solaire au moment de la réception de l installation. Expliquer la commande, en insistant particulièrement sur toutes les opérations déterminantes pour la sécurité. Attirer l attention sur le fait que toute transformation ou réparation doit être impérativement réalisée par une entreprise spécialisée agréée. Signaler la nécessité de l inspection et de l entretien pour assurer un fonctionnement sûr et respectueux de l environnement. Remettre à l'utilisateur la notice d installation et d entretien en le priant de la conserver à proximité de l installation de chauffage. A prendre en compte pour le stockage : Stockage dans un endroit bien en vue, protégé de la chaleur, de l eau et de la poussière, Transfert aux propriétaires ou utilisateurs indiqués ci-dessous. Logasol SKT.0 / SKS (05/04) 3\n4 Paramètres du capteur et de ses accessoires Paramètres du capteur et de ses accessoires Le capteur Logasol est désigné dans cette notice par le terme capteur.. Capteur solaire mbar l/h ST Fig. Pertes de pression des capteurs  Courbe des pertes de charge pour le modèle vertical  Courbe des pertes de charge pour le modèle horizontal 4.. Plaque signalétique La plaque signalétique du capteur est placée sur la structure du capteur ST Fig. Capteur vertical  Doigt de gant pour la sonde  Raccordement du capteur, départ  Zone de fixation dans la structure (pour la fixation du capteur)  Raccordement du capteur, retour Les graphiques de la présente notice illustrent des capteurs verticaux. Si le montage des capteurs horizontaux diffère de celui des capteurs verticaux, les précisions seront spécifiées... Données techniques Certificats (label CE, keymark solaire) SKT.0 SKS ST Fig. 3 Position de la plaque signalétique  Plaque signalétique sur le coffre du capteur  Doigt de gant de la sonde capteur (capteur vertical)  Doigt de gant de la sonde capteur (capteur horizontal) Longueur 70 mm Largeur 75 mm Hauteur 87 mm Ecartement entre les capteurs 5 mm Raccordement du capteur (diamètre nominal) DN 5 Contenance de l absorbeur, modèle vertical (V f ),6 l Contenance de l absorbeur, modèle horizontal,95 l (V f ) Surface extérieure (surface brute, A G ),55 m Surface de l absorbeur (surface nette, A A ),35 m,5 m Surface d ouverture (surface perméable à la,43 m,5 m lumière, A a ) Poids net (m) 45 kg 49 kg Pression de service autorisée du capteur (p max ) 0 bar Tab. 4 Logasol SKT.0 / SKS (05/04)\n5 Paramètres du capteur et de ses accessoires. Utilisation conforme Le kit de montage est déterminé exclusivement pour la fixation conforme des capteurs. N entreprendre aucune modification sur les composants. Couvertures autorisées Cette notice décrit le montage du capteur sur les toits plats et les façades. Ne monter le kit de montage que sur ces types de toits. Support de capteur Montage sur toit plat : ne pas utiliser les supports de capteurs pour fixer d autres éléments sur le toit. Montage sur une façade : ne monter les supports de capteurs que sur des murs porteurs. Dispositif de protection des capteurs Les capteurs doivent fonctionner avec le fluide solaire L ou LS pour assurer la protection contre le gel et la corrosion. Les capteurs sont conçus pour l'utilisation avec des fluides solaires. Lorsque les capteurs installés ne peuvent pas mis en service avec des fluides solaires pendant plus de 4 semaines, les recouvrir (par ex. à l'aide d'une bâche). Charges admissibles Ne monter les capteurs que dans des endroits où les valeurs sont inférieures à celles indiquées dans le tabl. 3. Si nécessaire, se renseigner auprès d un ingénieur spécialisé en statique du bâtiment. Selon le type de montage, le modèle de capteur et les charges admissibles, d autres accessoires sont nécessaires (supports de capteurs et rails profilés supplémentaires). Le kit de montage est conçu pour les charges maximales suivantes (sur la base DIN EN 99, parties 3 et 4) : Charge maximale due à la neige Vitesse maximale du vent Montage sur toit en terrasse,0 kn/m 5 km/h ) 3,8 kn/m ) 5 km/h ) Montage sur façade,0 kn/m 9 km/h 3) Tab. 3 Charges admissibles ) Correspond à une pression dynamique de, kn/m ) Selon le type de montage et le modèle de capteur, possible uniquement avec accessoires 3) Correspond à une pression dynamique de 0,8 kn/m Pour le calcul de la vitesse maximale du vent, tenir compte des facteurs suivants : Emplacement de l installation solaire Altitude du site Topographie (terrain/construction) Hauteur du bâtiment La charge maximale due à la neige est calculée en fonction des zones régionales (zones de charges dues à la neige) et de l altitude du terrain. Se renseigner en ce qui concerne les charges locales dues à la neige. Sur les toits en pente : éviter l accumulation de neige au-dessus ou sur le capteur : Monter une grille de protection contre la neige au-dessus du capteur. Déblayer régulièrement les tas de neige accumulés. Pour éviter les charges de neige, voir également : Hauteurs de décrochage des toits page 9. Hauteur d'installation admissible (SKS5.0) Lors de l'installation à des altitudes supérieures à 000 m, contacter le fabricant..3 Composants et documentation technique L installation solaire thermique est conçue pour la production d eau chaude sanitaire et pour le complément de chauffage éventuel, le cas échéant. Elle est composée de différents éléments qui ont chacun leur notice d installation. Vous trouverez également d autres consignes avec les accessoires ST Fig. 4 Composants d une installation solaire  Capteur avec sonde en position haute  Conduite (retour)  Groupe de transfert avec vase d expansion, dispositifs de sécurité et de température  Préparateur solaire  Régulateur solaire  Conduite (départ).4 Accessoires Vous trouverez dans le catalogue global et le document technique de conception un aperçu complet actualisé..5 Déclaration de conformité CE La fabrication et le fonctionnement de ce produit répondent aux directives européennes en vigueur ainsi qu aux conditions complémentaires requises par le pays concerné. La conformité a été confirmée par le label CE. La déclaration de conformité peut être demandée auprès du fabricant (voir l adresse au dos). 3 Logasol SKT.0 / SKS (05/04) 5\n6 Paramètres du capteur et de ses accessoires.6 Fourniture Vérifier si les pièces livrées sont complètes et en bon état..6. Kit de montage capteurs ST Fig. 5 Kit de montage pour capteurs verticaux : kit support premier capteur, kit support capteur supplémentaire (gris) Kit support premier capteur, par rangée de capteurs et pour le premier capteur : Pos. Rail profilé x Pos. Vis M8x0 6 x Pos. 5 Patte de fixation unilatérale de capteur 4 x Pos. Ecrou M8 4 x Pos. Dispositif anti-glissement x Pos. 3 Support de capteur x Tab. 4 Kit support capteur supplémentaire, par capteur supplémentaire : Pos. 3 Patte de fixation à double face de capteur x Pos. 4 Rail profilé x Pos. 6 Ecrou M8 x Pos. 7 Vis M8x0 3 x Pos. 8 Support de capteur x ) Pos. 9 Dispositif anti-glissement x Pos. 0 Connecteur x Tab. 5 ) avec type de capteur horizontal : x supports Selon la situation de montage, des supports de capteurs et rails profilés supplémentaires sont nécessaires. Le chapitre suivant contient les explications correspondantes. 6 Logasol SKT.0 / SKS (05/04)\n7 Paramètres du capteur et de ses accessoires.6. Kit de raccordement hydraulique 0 Fig. 6 kit de raccordement hydraulique toit plat et kit de connexion hydraulique inter-capteur (gris) ST Kit de connexion hydraulique pour un champ de capteurs :.6.3 Capteur livré avec kit de connexion hydraulique intercapteur Pos. Bride de fixation (de rechange) x Pos. Equerre x Pos. 3 Anneau de serrage 8 mm x Pos. 4 Ecrou-raccord G¾ x Pos. 5 Notice d installation et d entretien x Pos. 6 Clé à six pans creux 5 mm x Pos. 7 Bouchon pour doigt de gant (sonde capteur) x Pos. 8 Support pour tuyau de départ x Pos. 9 Bouchon plein x Tab ST Fig. 7 angles de protection pour le transport contiennent kit de raccordement hydraulique inter-capteur ( kit de raccordement comprend clips et connecteur pour flexible) Pos. 0 Connecteur de tube ondulé x Pos. Bride 4 x Pos. Angle de protection pour le transport et kit de x raccordement hydraulique inter-capteur Tab. 7 Logasol SKT.0 / SKS (05/04) 7\n8 3 Prescriptions 3 Prescriptions 3. Validité des prescriptions Respecter les prescriptions ou compléments modifiés. Ces prescriptions sont également valables au moment de l installation. 3. Normes, prescriptions, directives Pour le montage et le fonctionnement de l installation, veuillez respecter les normes et directives spécifiques locales en vigueur. Règles techniques pour l installation des capteurs : Montage sur les toits : EN 99 Eurocode : Principes de conception et charges de construction, charges de neige et de vent. Raccordement d installations solaires thermiques : EN 976 : Installations thermiques solaires et leurs composants (installations préassemblées) EN 977 : Installations thermiques solaires et leurs composants (installations fabriquées selon les besoins spécifiques de chaque client) Tous les équipements sanitaires doivent être effectués conformement aux directives de Belgaqua. Raccordement électrique : DIN EN e partie / VDE : protection contre la foudre, protection des constructions et des personnes Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux normes du RGIE. Protection contre la foudre: quand la hauteur de la construction est plus haute que 0 mètres, une entreprise spécialisée doit raccorder l'installation a la connexion équipotentielle avec une mise à la terre de 6 mm diamètre. 4 Transport DANGER : Danger de mort dû aux chutes de personnes et d objets! Ne pas utiliser d échelle pour le transport sur le toit, le matériel de montage et les capteurs étant lourds et difficiles à manipuler. Pour tous les travaux effectués sur le toit, assurezvous contre les chutes. En l absence de dispositifs de sécurité anti-chutes, porter un équipement personnel de protection. AVERTISSEMENT : Risque d accident dû à la chute de pièces! Pendant le transport, fixer les capteurs et le matériel de montage pour qu ils ne tombent pas. Fig. 8 Ne pas utiliser les raccords des capteurs comme auxiliaires de transport ST ST Fig. 9 Porter le capteur  Poignées de manutention  Ne retirer la protection de transport que sur le toit  Porter les capteurs : sur tout le rebord  Porter les capteurs : poignée Pour faciliter le transport des capteurs et du matériel de montage, utiliser les auxiliaires suivants si nécessaire : Sangle Dispositif de levage par aspiration à 3 points Echelle de couvreur ou équipement pour travaux de ramonage Plateforme Echafaudage Sur les quatre angles de transport, deux contiennent des composants importants ( fig. 7, page 7). Tous les matériaux d emballage utilisés respectent l environnement et sont recyclables. Recycler les emballages utilisés pour le transport selon le procédé le plus respectueux de l environnement. 8 Logasol SKT.0 / SKS (05/04)\n9 Avant le montage 5 5 Avant le montage 5. Remarques générales AVERTISSEMENT : Si le capteur et le matériel de montage sont exposés longtemps aux rayons du soleil, vous risquez de vous brûler en les prenant en main. Porter son propre équipement de protection. Protéger le capteur et le matériel de montage contre les rayons du soleil. Quand le groupe de transfert n'est pas monté sous le champs de capteurs Dans certains cas, le groupe de transfert  ne peut pas être installé sous le champ de capteurs (par ex. quand le group de transfert est monté au grenier). Pour éviter la surchauffe sur ces installations : Poser d abord le départ jusqu à la hauteur du raccord retour du capteur . Puis l amener jusqu à la hauteur du groupe de transfert. Les couvreurs ont de l expérience en ce qui concerne les travaux réalisés sur le toit ainsi que les risques de chutes éventuelles. Nous vous recommandons de travailler en étroite collaboration avec eux. Se renseigner sur les conditions et réglementations locales en vigueur. Poser les capteurs sur le toit de manière optimale. Veuillez tenir compte tout particulièrement des points suivants : Orienter le champ de capteurs si possible au sud ( fig. 0). Orienter le champ de manière à aligner les portes, les fenêtres, etc... par rapport aux capteurs ( fig. 0). Eviter les ombrages éventuels ( fig., et 3). Eviter les hauteurs de décrochage ( fig. 3). Raccordement hydraulique à la conduite ( chap. 9). Tenir compte de la surface nécessaire sur le toit ( chap. 5.4). Positionner le champ de capteurs sur les toits en pente parallèlement au faîte (pas de pente latérale). W N O Fig. Poser la conduite de départ Hauteurs de décrochage des toits En cas de hauteurs de décrochage, les glissements de neige doivent être évités à partir d une pente de toit de > 5. La longueur de la charge supplémentaire due à un glissement de neige est fonction de la hauteur de décrochage ( fig. 3): l s = h Eviter de monter les capteurs dans la zone l s sous les hauteurs de décrochage. En cas de montage sous les hauteurs de décrochage : Monter des grilles para-neige sur le toit supérieur. Tenir compte des charges supplémentaires pour le montage ST S l s Fig. 0 Disposition des capteurs Eviter que le champ de capteurs ne soit ombragé par des bâtiments avoisinants, des arbres, d autres rangées de capteurs, etc... h T Fig. 3 Disposition des capteurs en cas de différences de hauteurs  Charge supplémentaire due au glissement de la neige  Charge de neige normale [ ] Pente du toit [h] Hauteur de décrochage [l s ] Longueur de la charge supplémentaire Fig. Eviter l ombrage T Logasol SKT.0 / SKS (05/04) 9\n10 5 Avant le montage 5. Disposition des capteurs Disposition et orientation autorisées Prévoir la pose du câble de sonde de manière à ce que la sonde du capteur puisse être montée sur le capteur avec le départ raccordé . rangées, raccordement du même côté : maximum 5 capteurs par rangée ST Fig. 7 Raccordement du même côté capteurs horizontaux ( rangées) Fig. 4 Disposition des capteurs  Sonde de capteur dans le doigt de gant toujours sur la partie supérieure du capteur avec le départ raccordé  Retour (du ballon)  Départ (vers le ballon) Raccordement en série ST 3 Raccordement en parallèle Raccorder les champs de capteurs à plusieurs rangées avec plus de 0 capteurs selon le principe de Tichelmann : La somme de toutes les pertes de charge (par ex. longueurs de conduites de même section) doit être identique entre les premières et les dernières dérivations. Le nombre de capteurs doit être le même pour chaque rangée. rangées de capteurs maximum sont possibles pour la raccordement en série. rangée, raccordement du même côté : maximum 5 capteurs ST Fig. 8 Raccordement à l'opposé d un raccordement en parallèle  Vanne d arrêt pour le remplissage sous pression (chaque rangée de capteurs séparément) rangées, raccordement du même côté : maximum 5 capteurs par rangée ST Fig. 5 Raccordement du même côté à droite ou à gauche ( rangée) rangée, raccordement à l'opposé : maximum 0 capteurs ST Fig. 6 Raccordement à l'opposé ( rangée) ST Fig. 9 Raccordement du même côté d un raccordement en parallèle  Vanne d arrêt pour le remplissage sous pression (chaque rangée de capteurs séparément) 0 Logasol SKT.0 / SKS (05/04)\n11 Avant le montage Angle d inclinaison des capteurs par rapport à l horizontale L angle d inclinaison des capteurs par rapport à l horizontale dépend du domaine d application. L angle d inclinaison des supports de capteur par rapport au toit est déterminé en fonction du domaine d application, de l angle d inclinaison par rapport à l horizontale. α T Fig. 0 Angle d inclinaison des capteurs par rapport à l horizontale [ ] Angle d inclinaison par rapport à l horizontale 5.3. Déterminer la plage des angles d inclinaison par rapport à l horizontale Les différents domaines d application des installations solaires offrent divers angles d inclinaison par rapport à l horizontale garantissant un rendement solaire optimal suivant la saison. Plage des angles d inclinaison Domaine d utilisation par rapport à l horizontale Eau chaude sanitaire ECS + chauffage Eau chaude sanitaire + piscine ECS + chauffage + piscine Tab. 8 Déterminer la zone d utilisation et la plage de l angle par rapport à l horizontale Déterminer l angle d inclinaison par rapport à l horizontale Montage sur façade : angle d inclinaison par rapport au toit  = 90 angle d inclinaison par rapport à l horizontale  5.4 Place nécessaire sur le toit 5.4. Déterminer l écartement entre les rangées de capteurs L écartement minimum X entre les rangées de capteurs résulte de l angle d inclinaison par rapport horizontale des capteurs. Angle de raccordement par rapport à l horizontale Ecartement X toit plat Relever l écartement X dans le tabl. 9 ou le calculer à l aide d une formule. Si les champs de capteurs sont disposés sur plusieurs rangées, choisir l écartement X de manière à éviter les ombrages ( fig. et 3). Fig. Comment éviter l ombrage, montage sur toit plat [ ] Angle d inclinaison par rapport à l horizontale [ ] Position minimale du soleil [X] Ecartement entre les rangées de capteurs Ecartement X façade vertical horizontal horizontal 30 5,43 m,94 m 35 5,85 m 3,7 m 40 6, m 3,37 m 45 6,55 m 3,55 m,33 m 50 6,83 m 3,70 m,6 m 55 7,06 m 3,8 m,8 m 60 7,3 m 3,9 m,08 m Tab. 9 Ecart entre les rangées de capteurs, avec position minimale du soleil (sur toit plat : 7 ; sur façade : 6 ) L sin tan + cos ST L angle d inclinaison doit se situer entre 45 et 60 pour le montage sur façade T Fig. Angle d inclinaison sur les façades  Angle d inclinaison du capteur par rapport à l horizontale (angle absolu par rapport à l horizontale)  Angle d inclinaison du support de capteur par rapport au toit Logasol SKT.0 / SKS (05/04)\n12 5 Avant le montage ST Fig. 3 Comment éviter l ombrage, montage sur façade [ ] Angle d inclinaison par rapport à l horizontale [ ] Position maximale du soleil [X] Ecartement entre les rangées de capteurs 5.4. Déterminer l encombrement nécessaire DANGER : Danger de mort dû à des capteurs qui ne résistent pas aux fortes rafales de vent! Respecter la distance minimale avec le bord du toit (cote a). Cote a : les deux formules sont possibles. La valeur inférieure peut être appliquée. Cotes A, B et C : tabl. 0, et Fig. 5 Distances minimales à respecter, façade Nombre de capteurs Cote A verticale Cote A horizontale,8 m,7 m,38 m 4,36 m 3 3,58 m 6,56 m 4 4,78 m 8,76 m 5 5,98 m 0,95 m 6 7,8 m 3,5 m 7 8,38 m 5,34 m 8 9,58 m 7,54 m 9 0,78 m 9,73 m 0,98 m,93 m Tab. 0 Cote a Angle d inclinaison par rapport au toit Cote B verticale Cote B horizontale 30,9 m,04 m 35,80 m 0,98 m 40,69 m 0,93 m 45,57 m 0,88 m 50,5 m 0,89 m 55,53 m 0,90 m 60,54 m 0,9 m Tab. Cote B Fig. 4 Distances minimales à respecter, toit en terrasse h Angle d inclinaison par rapport au toit Cote C verticale Cote C horizontale 30,9 m 0,79 m 35,45 m 0,87 m 40,60 m 0,95 m 45,74 m,0 m 50,86 m,09 m 55,97 m,5 m 60,06 m,9 m Tab. Cote C Logasol SKT.0 / SKS (05/04)\n13 Montage du support de capteur Protection contre la foudre Se renseigner si les prescriptions régionales en vigueur exigent la pose d une protection contre la foudre. Elle est souvent nécessaire lorsque les bâtiments dépassent une hauteur de 0 m. Faire installer une protection contre la foudre par un électricien. Si cette protection est déjà en place, il faut vérifier si elle est bien raccordée à l installation solaire. 5.6 Outils et matériaux nécessaires Clé à fourche 7 et 30 mm pour le raccordement de la conduite Matériel d isolation de la tuyauterie Pour le montage du kit support et du kit de raccordement hydraulique, utiliser uniquement la clé à six pans creux 5 mm du kit de raccordement hydraulique. 5.7 Etapes de montage Pour fixer les capteurs sur le toit, il faut suivre les étapes de montage ci-dessous :. Calculer l angle d inclinaison des capteurs par rapport à l horizontale.. Calculer la surface nécessaire pour le champ de capteurs. 3. Monter les rails télescopiques. 4. Monter les supports de capteurs. 5. Relier et monter les rails profilés. 6. Monter les capteurs et les sondes capteurs. 7. Raccorder les conduites aux capteurs. Montage vertical du capteur Choisir le trou  dans le rail inférieur et le trou correspondant dans le rail supérieur Fig. 6 Montage des rails télescopiques - capteur vertical T Montage horizontal du capteur Choisir le trou  dans le rail inférieur et le trou correspondant dans le rail supérieur : Angle d inclinaison par rapport au toit de : choisir dans le rail supérieur le trou de la zone . Angle d inclinaison par rapport au toit 30 : choisir dans le rail supérieur le trou , raccourcir le rail inférieur en haut de 40 mm et choisir le trou inférieur . 6 Montage du support de capteur DANGER : Danger de mort dû aux chutes de personnes et d objets! Pour tous les travaux effectués sur le toit, assurezvous contre les chutes. En l absence de dispositifs de sécurité anti-chutes, porter un équipement personnel de protection Montage des rails télescopiques A partir de l angle d inclinaison par rapport à l horizontale ( chap. 5.3., page ), calculer l angle d inclinaison par rapport au toit des supports de capteurs. 40 mm 6.. Choisir les trous pour le montage Choisir les trous en fonction de l angle d inclinaison calculé ( chap. 5.3., page ), l orientation de montage et le lieu de montage du capteur T Fig. 7 Montage des rails télescopiques - capteur horizontal Logasol SKT.0 / SKS (05/04) 3\n14 6 Montage du support de capteur Montage sur façade du capteur Choisir le trou  dans le rail inférieur et le trou correspondant dans le rail supérieur : Angle d inclinaison par rapport au toit de : choisir dans le rail supérieur le trou de la zone . Angle d inclinaison par rapport au toit 30 : choisir dans le rail supérieur le trou , raccourcir le rail inférieur en haut de 40 mm et choisir le trou inférieur  mm 6. Déterminer les écartements des supports de capteurs Les écartements entre les supports de capteurs dépendent des éléments suivants : Type de capteur : vertical, horizontal Charge maximale due à la neige et vitesse maximale du vent Type de montage: Montage avec pied d ancrage (sur site) Stabilisation avec bacs de charge Il existe versions selon la hauteur du bâtiment (hauteur de montage), la vitesse du vent et la charge due à la neige : Version de base, autorisée pour les valeurs suivantes : Charge due à la neige : maximum,0 kn/m² Vitesse du vent : maximum 5 km/h Version pour charges plus élevées Charge due à la neige : maximum 3,8 kn/m² Vitesse du vent : maximum 5 km/h 6.. Définir les écartements pour le pied d ancrage Version de base, verticale (pied d ancrage) Pour le premier capteur, supports sont nécessaires. 4 Fig. 8 Montage sur façade, capteur horizontal T 6.. Montage des rails télescopiques. Assembler les rails télescopiques l un dans l autre.. Fixer les rails télescopiques dans les trous choisis avec la vis M8 0. Version horizontale : avec un angle d inclinaison par rapport au toit de 30, fixer la vis à l aide d un écrou ST Fig. 30 Version de base, capteurs verticaux (dimensions en mm) Un support supplémentaire est nécessaire pour chaque capteur vertical supplémentaire, fig. 3 et ST Fig. 3 Version de base, 3 capteurs verticaux (dimensions en mm) T Fig. 9 Montage du rail télescopique ST Fig. 3 Version de base, > 3 capteurs verticaux (dimensions en mm) 4 Logasol SKT.0 / SKS (05/04)\n15 Montage du support de capteur 6 Version de base, horizontale (pied d ancrage) Pour chaque capteur horizontal, supports sont nécessaires Version pour charges plus élevées, horizontale, angle d inclinaison (pied d ancrage) Si l orientation des capteurs est horizontale, la version de base est appropriée pour une charge de neige de 3,8 kn/m. Aucun élément supplémentaire est nécessaire. Version pour charges plus élevées, horizontale, angle d inclinaison 30 (pied d ancrage) Si les capteurs sont orientés à l horizontale et avec un angle d inclinaison de 30, des supports de capteurs supplémentaires sont nécessaires pour des charges supérieures ST Fig. 33 Version de base, capteurs horizontaux (dimensions en mm) Version pour charges plus élevées, verticale (pied d ancrage) Si les capteurs sont orientés à la verticale, les éléments supplémentaires suivants sont nécessaires pour le deuxième capteur et tous les autres capteurs, en cas de charges supérieures : Supports de capteur supplémentaires Rails profilés supplémentaires ( chap. 7.3, page 0) ST Fig. 35 Version pour charges plus élevées, capteurs horizontaux, angle d inclinaison 30 (pied d ancrage) 0 0 Fig. 34 Version pour charges supérieures, 3 capteurs verticaux 6.. Déterminer les écarts avec les bacs de charge Version de base, capteur vertical (bacs de lestage) ST D C B A ST Fig. 36 Version de base bacs de lestage, 0 capteurs verticaux (dimensions en mm) Nombre de capteurs Nombre de supports de capteurs Cote A Cote B Cote C Cote D mm mm mm 355 mm mm 440 mm mm 440 mm 355 mm mm 440 mm 440 mm mm 440 mm 440 mm 355 mm mm 440 mm 440 mm 440 mm Tab. 3 Nombre de supports de capteurs et écarts des supports supplémentaires (gris) pour la version de base avec bacs de charge, montage vertical Logasol SKT.0 / SKS (05/04) 5\n16 6 Montage du support de capteur Version de base, capteur horizontal (bacs de lestage) B A D C ST Fig. 37 Version de base bacs de lestage, capteurs horizontaux (indications en mm) Nombre de capteurs Nombre de supports de capteurs Cote A Cote B Cote C Cote D mm mm mm 35 mm mm 470 mm mm 470 mm 35 mm mm 470 mm 470 mm mm 470 mm 470 mm 35 mm mm 470 mm 470 mm 470 mm Tab. 4 Nombre de supports de capteurs et écarts des supports supplémentaires (gris) pour la version de base avec bacs de charge, montage horizontal Version pour charges plus élevées, verticale, capteur vertical (bacs de lestage) Les éléments suivants sont nécessaires pour les charges supérieures : Rails profilés supplémentaires ( chap. 7.3, page 0) Supports de capteur supplémentaires ST Fig. 38 Version pour charges supérieures, 3 capteurs verticaux et tous les autres capteurs (indications en mm, bacs de lestage) Version pour charges plus élevées, verticale, capteur horizontal (bacs de lestage) Sur les capteurs horizontaux, la version de base est appropriée pour une charge de neige de 3,8 kn/m. Aucun élément supplémentaire est nécessaire. 6 Logasol SKT.0 / SKS (05/04)\n17 Montage du support de capteur Montage des supports de capteurs sur toit plat Les indications suivantes concernent un capteur. Elles sont basées sur la norme EN 99 Eurocode. 3 types de montage sont possibles : Pied d ancrage (fixation sur site) Bacs de charge (avec plaques de béton, etc...) Fixation par câbles et bacs de charge AVIS : Dégâts sur le toit dus à un mode de stabilisation incorrect! Tenir compte de la statique du toit pour le choix du type de stabilisation. AVIS : Dégâts sur le toit et sur les capteurs dus à une fixation insuffisante sur les toits en pente! Sur les toits en pente, fixer les supports de manière suffisante. AVIS : Toit non étanche suite à une détérioration de la couverture du toit! Pour protéger la couverture du toit, poser des matelas de protection disponibles dans le commerce. Ne poser les profilés, les supports et autre matériel de montage que sur les matelas de protection. Si vous utilisez des bacs de charge avec du gravier, un poids maximum de 30 kg est autorisé par capteur. Pression vitesse q Vitesse du vent Ancrage Lestage sans fixation Lestage avec fixation par câble Nombre et type de vis ) ,50 kn/m² 0 km/h x M8/ kg 85 kg 99 kg 6 kg 85 kg 00 kg,0 kn 0,60 kn/m² km/h x M8/ kg 354 kg 376 kg 3 kg 39 kg 6 kg,0 kn 0,70 kn/m² 0 km/h x M8/ kg 47 kg 453 kg 69 kg 9 kg 35 kg,0 kn 0,80 kn/m² 9 km/h x M8/ kg 497 kg 58 kg 33 kg 346 kg 354 kg 3,0 kn 0,90 kn/m² 37 km/h x M8/ kg 569 kg 60 kg 377 kg 400 kg 43 kg 3,0 kn,00 kn/m² 44 km/h x M8/ kg 639 kg 676 kg 43 kg 454 kg 477 kg 3,0 kn,0 kn/m² 5 km/h 3x M8/ kg 7 kg 748 kg 49 kg 508 kg 53 kg 4,0 kn Tab. 5 Valeurs pour la stabilisation d un capteur ) Par support de capteur ) Indications de poids pour capteurs verticaux et horizontaux 3) Indications de poids pour capteurs verticaux (horizontaux : indications plus 0 %) Poids ) Dans le bac de charge pour un angle d'inclinaison de Poids 3) Dans le bac de charge pour un angle d'inclinaison de Force de traction du câble 6.3. Ancrage L exemple suivant concerne la fixation sur profilés en I. S assurer que le socle (sur site) est déterminé de manière à ce que les forces dues au vent et à la neige puissent être prises en compte. S assurer que la fixation stabilise l installation solaire sans endommager le toit. Visser le profilé et le profil en I  à l aide des vis ( tabl. 5), écrous et rondelles plates . AVIS : Installation solaire endommagée en raison de modifications structurelles des supports de capteurs. Ne pas perforer les profilés des supports et ne pas modifier leur construction. Monter les supports en fonction des écarts calculés ( chap. 6.., page 4). Reporter les perforations du profilé inférieur  sur les profils en I et prépercer les trous ST Fig. 39 Supports de capteurs sur profil en I, dimensions en mm (valeurs entre parenthèses : montage horizontal) Logasol SKT.0 / SKS (05/04) 7\n18 6 Montage du support de capteur 6.3. Bacs de charge Monter les supports en fonction des écarts calculés ( chap. 6.., page 5). Accrocher 4 bacs de charge  par capteur dans le profilé inférieur  et l un dans l autre . Poser la charge (plaques de béton, gravier, etc...) dans les bacs de lestage (poids : tabl. 5, page 7) Montage du support sur la façade Le montage sur façade n est autorisé que pour les valeurs suivantes : Charge due à la neige : maximum,0 kn/m² Angle d inclinaison par rapport à l horizontale : 45 à 60 Vitesse du vent : maximum 9 km/h DANGER : Danger de mort dû à des chutes de capteurs sur une façade non conforme! Monter le support uniquement sur une façade fermée, imperméable au vent. Avant le montage, vérifier la portance du mur porteur et de la sous-couche. Faire appel à un ingenieur specialisé en statique si nécessaire. DANGER : Danger de mort dû à des chutes de capteurs en cas de montage incorrect! Utiliser uniquement des supports horizontaux pour le montage sur façade. Respecter les angles d inclinaison par rapport à l horizontale ( chap. 5.3., page ). Fixer le support de manière suffisante. Ne pas modifier la construction du support du capteur. Ne pas entreposer d objets entre les supports des capteurs. Ne pas revêtir les supports. Valeurs de configuration T Fig. 40 Support de capteur avec bacs de charge pour capteurs verticaux (en haut) et capteur horizontal (en bas) Câbles Monter les supports en fonction des écarts calculés ( chap. 6.., page 5). Fixer chaque support de capteur sur site avec un câble métallique  vers l arrière sur la vis du profilé inférieur. Mettre les bacs de lestage en place ( chap. 6.3.). Ancrer les câbles métalliques à l emplacement approprié sur le toit. Construction murale ) Vis/cheville, par support Béton armé, Cheville/vis avec force de traction de mini. B5,63 kn min. resp. et force verticale (mini. 0 mm) (effort de cisaillement) de,56 kn min. 3 rondelles plates ) 3 Hilti HST-HCR-M8 ) 3 rondelles plates ) Support spécifique : acier 3 M8/4.6 (par ex. profilés en I) 3 rondelles plates ) Tab. 6 ) Mur maçonné sur demande ) 3 x diamètre de la vis = diamètre extérieur de la rondelle plate Fig. 4 Supports avec fixation de câble (horizontal) ST 8 Logasol SKT.0 / SKS (05/04)\n19 Montage des rails profilés 7 Montage du support sur la façade Nombre de supports et écarts : fig. 37 et tabl. 4, page 6. Fixer chaque support avec 3 vis  l un à côté de l autre sur la façade. 7. Montage des rails profilés Positionner les rails profilés Le positionnement des rails profilés dépend des éléments suivants : Type de capteur : vertical, horizontal Ecarts des supports de capteurs Type de montage (pied d ancrage, bacs de charge, façade) Positionner les rails par rapport aux supports en commençant comme décrit dans la fig. 44 ainsi que le tabl. 7, 8 et Fig. 4 Supports sur la façade (valeurs en mm) ST Fig. 44 Positionner les rails profilés T 7 Montage des rails profilés 7. Relier les rails profilés Glisser les rails profilés  sur les connecteurs  jusqu à ce qu ils s enclenchent. Type capteur vertical horizontal Tab. 7 Type capteur vertical horizontal Tab. 8 Ancrage Version de base Trou central du connecteur ( fig. 44 ) e trou longitudinal à partir de la droite ( fig. 44 ) Charges importantes e trou longitudinal à partir de la droite ( fig. 44 ) Bacs de charge Version de base Charges importantes Trou central du connecteur ( fig. 44 ) Trou central du connecteur ( fig. 44 ) e trou longitudinal à partir de la droite ( fig. 44 ) Type capteur Façade Fig ST horizontal Tab. 9 Trou central du connecteur ( fig. 44 ) Logasol SKT.0 / SKS (05/04) 9\n20 7 Montage des rails profilés Monter les rails profilés sur le support Monter les rails profilés préassemblés  à l aide de vis M8 0  sur le support. Ne pas encore serrer les vis à fond pour pouvoir positionner les rails profilés plus facilement par la suite. 7.4 Positionnement des rails profilés Pour le montage du capteur il est important que les rails profilés soient positionnés parfaitement. Positionner les rails horizontalement en respectant les écarts indiqués. Utiliser un niveau à bulle. Positionner les rails profilés inférieurs et supérieurs en les alignant l un par rapport à l autre. Vérifier les angles droits. Mesurer la diagonale ou poser par ex. une latte aux extrémités des rails. Serrez les vis M8 à fond T Fig. 45 Montage des rails profilés (ici : capteurs verticaux) 7.3 Montage des rails profilés supplémentaires (accessoire) Avec le montage de rails profilés supplémentaires, le système de montage du capteur vertical peut supporter des charges plus importantes ( chapitre Charges admissibles, page 5). Monter les rails profilés supplémentaires  dans le trou central du support du capteur. Ne pas encore serrer les vis  à fond pour pouvoir positionner les rails profilés plus facilement par la suite. Fig. 47 Positionner les rails profilés et les supports 7.5 Monter le dispositif anti-glissement Utiliser les deux perforations longitudinales intérieures  pour le montage des rails profilés et dispositifs anti-glissement. Glisser le dispositif anti-glissement sur le rail profilé et enclencher dans le trou long  T ST Fig. 46 Montage des rails profilés supplémentaires (ici : capteurs verticaux) T Fig. 48 Monter le dispositif anti-glissement 0 Logasol SKT.0 / SKS (05/04)\n21 Montage des capteurs 8 8 Montage des capteurs DANGER : Danger de mort dû aux chutes de personnes et d objets! Les travaux de montage sur le toit doivent être exécutés par au moins personnes. AVERTISSEMENT : Risque d accident dû à la chute de capteurs! Pendant le transport et le montage, fixer les capteurs pour qu ils ne tombent pas. A la fin des travaux de montage, vérifier si le kit de montage et les capteurs sont bien fixés. AVIS : Défaut d étanchéité dû aux joints toriques endommagés! Ne pas utiliser de lubrifiant contenant de l'huile minérale (par ex. pâte d'étanchéité pour filetage). Les connecteurs de flexible sont suffisamment graissés en usine. 8. Préparer le montage du capteur au sol Tenir compte des consignes indiquées au chap. 5., page 0 pour la disposition des capteurs. Dans l exemple ci-dessous, le départ est sur le côté droit du champ de capteurs et le premier capteur est monté à droite. Le kit de raccordement hydraulique (accessoire) pour deux rangées de capteurs peut également être monté au sol ( chap. 9.4, page 6). 8.. Monter les bouchons pleins AVERTISSEMENT : Risques d accidents dus à des bouchons mal fixés! S assurer que chaque bouchon est fixé avec un clip. Retirer la protection de transport des raccords de capteurs.. Glisser le bouchon plein avec les joints toriques sur le raccordement du capteur.. Glisser le clip de fixation du raccordement au-dessus du bouchon et du raccord de capteur. Contrôler le positionnement correct du clip. 8.. Monter le kit de connexion hydraulique inter-capteur Retirer le kit de raccordement hydraulique inter-capteur des angles de protection pour le transport. Retirer la protection de transport des raccords de capteurs. AVIS : Dégâts sur le capteur et fuites dus à des connecteurs de flexible endommagés. Ne pas utiliser d auxiliaires (par ex. pinces).. Insérer le connecteur de flexible sur le raccord du capteur.. Glisser le clip de fixation du raccordement au-dessus du connecteur du flexible et du raccord de capteur... Fig. 50 Kit de raccordement au deuxième capteur et à tous les autres capteurs 8. Fixer les capteurs ST AVERTISSEMENT : Risque d accident dû à la chute de capteurs! S assurer que les zones de fixation dans le carter ne sont pas endommagées et sont aisément accessibles. Les éléments en plastique sur les pattes de fixation n ont pas de rôle porteur. Ils ne servent qu à faciliter le montage. 8.. Montage des pattes de fixation unilatérales à droite Ne monter la patte de fixation unilatérale à gauche que lorsque le dernier capteur a été monté. Glisser la patte de fixation dans le rail profilé et enclencher dans le trou long... Fig. 49 Monter les bouchons pleins ST Fig. 5 Monter la pattes de fixation à droite ST Logasol SKT.0 / SKS (05/04)\n22 8 Montage des capteurs 8.. Poser le premier capteur sur les rails profilés Tourner le capteur de manière à ce que le doigt de gant pour la sonde soit en partie haute sur le capteur. AVERTISSEMENT : Risque d accident dû à des capteurs qui glissent hors du système de montage sur façade! S assurer que les sécurité anti-glissement soient bien encastrées dans les dispositifs de montage Mise en place des pattes de fixation à double face Poser la patte de fixation à double face sur le rail profilé et glisser contre le capteur. Poser le capteur à droite sur les rails profilés et laisser glisser les dispositifs de montage  dans les sécurités anti-glissement  T Fig. 54 Mise en place des pattes de fixation à double face 8..4 Poser le deuxième capteur sur les rails ST Fig. 5 Laisser glisser le capteur dans les dispositifs anti-glissement Glisser le capteur avec précaution contre la patte de fixation et la positionner horizontalement. Le serre-flanc  de la patte de fixation ne doit pas se tordre. Si nécessaire, pousser contre le serre-flanc. Serrer à fond la vis de la patte de fixation avec la clé à six pans creux de 5 mm. AVIS : Dégâts sur le capteur et fuites dus à des connecteurs de flexible endommagés. Ne pas utiliser d auxiliaires (par ex. pinces).. Glisser le capteur avec les connecteurs sur les raccord du premier capteur.. Glisser le deuxième clip au-dessus du connecteur.. A ST Fig. 55 Monter le deuxième capteur Fig. 53 Visser à fond la patte de fixation Logasol SKT.0 / SKS (05/04)\n23 Montage des capteurs 8 Lorsque les quatre orifices de la patte de fixation à double face sont entièrement verts, les capteurs sont parfaitement en place . Visser à fond la vis de la patte de fixation à double face avec la clé à six pans creux de 5 mm. Fig. 56 Patte de fixation à double face en place  Capteurs pas assez proches de la patte de fixation  Capteurs montés correctement ; la vis peut être vissée à fond PRUDENCE : Risques d accident et de fuites dus à des capteurs de flexible mal fixés, le fluide solaire risquant de couler. Fixer chaque connecteur de flexible sur le raccord du capteur avec deux clips. 5 mm Fig. 58 Monter la patte de fixation à gauche 8.3 Montage de la sonde capteur La sonde capteur est jointe au régulateur solaire. Monter la sonde dans le capteur une fois le départ en place T AVIS : Installation en panne en raison d un câble de sonde défectueux! Protéger le câble de sonde contre toute détérioration éventuelle, par ex. dégâts occasionnés par les martres ST Fig. 57 Capteurs reliés Monter tous les autres capteurs de la même manière Montage des pattes de fixation unilatérales à gauche Glisser la patte de fixation  dans le rail profilé et enclencher dans le trou long. Le serre-flanc  de la patte de fixation ne doit pas se tordre. Si nécessaire, pousser contre le serre-flanc. Serrer à fond la vis de la patte de fixation avec la clé à six pans creux de 5 mm ST 4 3 Fig. 59 Position de la sonde capteur  Position de la sonde sur les champs de capteurs à une rangée  Position de la sonde sur les champs de capteurs à deux rangées  Départ  Retour 3 4 Logasol SKT.0 / SKS (05/04) 3\n24 9 Raccordements hydrauliques Percer par ex. avec un tournevis la couche d étanchéité du doigt de gant et introduire la sonde jusqu à la butée (correspond à 65 mm). 65 mm 9. Montage des conduites AVIS : Fuites au niveau des raccords de capteurs! Si la conduite de départ est verticale, des tensions thermiques peuvent entraîner des fuites. Faire passer le tuyau de départ sur site le long du capteur, ne pas le faire passer verticalement vers le bas. 9.. Monter le support pour le tuyau de départ Positionner le support  en bas dans la zone de montage du capteur et en haut dans le rebord autour du capteur. Serrer la vis par l ouverture  à l aide de la clé à six pans creux de 5 mm. Fixer le collier de serrage  (sur site) sur le support. Fig. 60 Montage de la sonde capteur  Position du doigt de gant pour la sonde capteur ST Si le doigt de gant n a pas percé le bon capteur, étanchéifier ce doigt de gant avec un bouchon qui se trouve dans le kit de raccordement hydraulique. 9 Raccordements hydrauliques Vous trouverez les informations concernant la pose des tubes du capteur dans la notice du groupe de transfert. AVIS : Dégâts sur le capteur dus à des fuites! La dilatation thermique risque de provoquer des fuites en cas de raccordement de conduite rigide sur le capteur. Monter les conduites avec possibilités de compensation (sur site). Fig. 6 Monter le support pour le tuyau de départ 9.. Montage du tuyau de départ Fixer la conduite de départ isolée avec le collier de serrage sur le support Montage du tuyau de retour Faire passer le tuyau de retour le long du champ de capteurs. 9. Raccorder les conduites sans purgeur Les conduites de départ et de retour sont raccordées de la même manière au capteur T AVIS : Capteurs endommagés en raison de tubes tordus! Contre-serrer à l aide d une clé à fourche de 4 mm pour visser les raccords à l équerre. Glisser l équerre  sur le raccord du capteur et fixer avec le clip  ST Fig. 6 Conduites du champ de capteurs  Tuyau de départ  Conduite de retour 4 Logasol SKT.0 / SKS (05/04)


Vacaaaaances !!!! :-) – mamandejumeauxblog\nNon classé/Suivez le guide/Voyager avec bébé(s)\n12 janvier 2016 13 janvier 2016 lea7729Laisser un commentaire\nVoilà on a passé les fêtes et souvent pour moi à cette période je commence à, organiser, comparer différentes options pour les vacances d’été. Je m y prends assez tôt pour trouver des offres intéressantes. Avec mon mari on a jamais connu les vacances à deux (enfin une seule fois voyages de noces) on est toujours parti au moins à quatre avec ses deux enfants et maintenant on part à 5 ou 6 quand l’ainé est du voyage et souvent avec un petit budget.\nOn a testé les hôtels, les campings en France, en mobil-home et même en tente avec réchaud et tout et tout, c’est le plus économique évidemment, vous pouvez vous faire des vacances dans des campings super sympa pour les enfants ou ados (piscine triple tobogan et soirée disco paella…moi j’adore lol) pour des prix très très raisonnable, par contre la première année il faut investir dans le matériel .ça me dérangeait pas du tout la tente mais ça plaisait pas trop aux enfants de mon mari, je trouvais ça sympa moi et je pensais que ça aurait pu être amusant pour des enfants mais ce ne fut pas le cas. Je dois avouer que la dernière année ou nous sommes partis avec la tente il avait fait un temps orageux tout au long de notre séjour… la pluie et surtout le vent, les journées dans la tente était longues humides et les nuits étaient difficiles. Mais quand le soleil est là c’est très agréable. Et encore une fois pas cher du tout.\nLes vacances en France sont devenues tellement cher et le temps tellement incertain que depuis quelques années j’oriente mes recherches vers l’étranger, le sud où le soleil est plus souvent au rendez-vous . On pourrait penser que c’est plus cher mais en réalité on peut se faire des vacances sympa en Espagne, en Italie par exemple avec un budget qui équivaut certaine location en mobil-home en France. Cette année par exemple je pars pour un budget de 1200 € / 1250 € pour une semaine en Espagne (ce prix comprend le vol pour 2 adultes et 3 enfants et la location), en appartement 6 personnes à 1 ou 2 km de la mer, proche de musées ou de sites attractifs, de commerces, de restaurant…nous partons en avions, un low cost que j’ai trouvé sur govoyages.com et l’appartement sur booking.com.\n1200 € pour la location d’un mobil-home en France et bien c’est très courant en pleine saison et je trouve ça bien dommage….1200 € c’est un très gros budget pour des familles modestes .certaines années nous avons passé de très bonne vacances en tente, 2x plus de temps pour 400 ou 500 €, dans de très bon campings.\nC’est la première fois que j’utilise govoyages pour le vol mais ça fait plusieurs années en revanche que je réserve sur booking, je fais confiance à ce site et j’y laisse moi aussi mes évaluations et mes notes, j’aime beaucoup ce site, les notes et les commentaires sont souvent décisifs pour moi.\nNous optons pour l’appartement parce que c’est plus pratique et plus économique quand on part à 5 ou 6, la possiblité de préparer soit même ses repas représente une économie non négligeable et souvent on achète des produits, des fruits, des spécialités locales, et si possible on se fait un ou deux restos pendant le séjour. On circule en métro ou en bus, par exemple pour cette fois ci nous pourrons rejoindre notre location et sites touristiques en métro directement de l’aéroport, le ticket de métro coute 1€50 .\nPour l’avion on voyage léger, le plus léger possible et on ajoute un ou deux bagages en soute . Sur les vols low cost les bagages en soutes ne sont pas compris, (on a droit chacun à un bagage à main) on peut en ajouter avec un supplément de prix. Sur mon vol les poussettes de moins de 7kg nous accompagnent jusqu’à l’enregistrement et partent en soute gratuitement.\nVoilà j’espère que ça pourra vous donner des idées pour partir sans trop vous ruiner, j’avoue que pour trouver mon séjour j’y ai quand même passé du temps, choix de la destination, de ce qu’on peut y visiter, de ce qu’on peut s y baigner…. 🙂\n(petit rappel : pour l’avion on oublie pas la pièce d’identité ou le passeport même pour bébé)\nprendre l'avion avec des enfants, séjour à l'étranger en famille, vacances pas cher en famille, voyager en famille


Comment faire de l'argent en ligne sans investissement | La\nComment faire de l'argent en ligne sans investissement\nSi le salaire n'est pas satisfaisant, vous devriez envisager de gains supplémentaires. Comment il est facile de gagner de l'argent – c'est la question qui doit avoir résisté à tout homme au moins une fois dans votre vie. La bonne nouvelle, c'est que la possibilité de faire de l'argent facile, et sans investissement, il y a seulement le droit de l'utiliser.\nLes Types de revenus sur Internet\nComment il est facile de faire de l'argent en ligne pour adultes\nLe travail avec les sites\nLa vente de services par l'intermédiaire de l'Internet\nLe bénéfice sur le propre site\nComment faire de l'argent en ligne des étudiants\nPour garantir votre indépendance financière, ne pas avoir à s'asseoir dans le bureau du matin au soir. Dans l'ère de l'Internet est un péché de ne pas profiter des possibilités que donne le world wide web, et beaucoup d'entre eux.\nD'abord, vous pouvez essayer d'autres sources de revenus pour le bénéfice de base. Mais si vous réussissez, puis aller à la libre pain, complètement à l'abandon à l'fascinant processus de faire de l'argent. Tout ce qui est nécessaire est de l'accès à Internet à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone.\nComment gagner de l'argent facilement? Voici une liste des principaux types plus efficaces de revenus sur Internet:\nles sites de développement à des clients intéressés;\nla création de votre propre site web dans le but de bénéfices;\nl'écriture ou la réécriture (création unique texte de contenu pour les sites web);\nla vente de produits par le biais du site web;\nmener des consultations en ligne;\nl'exécution de divers services pour les clients;\nparticipation à des projets tiers.\nQuelle que soit la méthode de gagner que vous choisissez, vous avez besoin de comprendre l'essentiel: que les plus graves attitude face au travail, le plus sera de retour. Même la façon la plus simple de faire de l'argent nécessite un minimum de temps que de hautes qualifications. Donc, si vous avez besoin non seulement la lumière, mais de l'argent décent, il est nécessaire de bien évaluer leurs points forts et de les guider dans la bonne direction.\nIl n'est pas universel, le secret de la façon de gagner de l'argent facile. L'Internet est une possibilité, et comment l'utiliser, dépend de la personne.\nEt il y a quelques détails que les débutants devraient être sûr de se rappeler:\ntout simplement parce que l'argent n'est pas venue. En tout cas, tout d'abord, quelque chose à donner d'argent, de temps ou de travail;\npas la peine de perdre du temps sur futiles, à des exercices et de l'argent sur des choses inutiles ou des services. Il est préférable d'investir des ressources dans, par exemple, apprendre quelque chose d'utile et précieux;\nmieux avoir 3-4 différentes sources de revenus à ne pas être affectés en cas de résiliation des reçus de caisse à partir de n'importe;\nne pas perdre le contact avec les gens, que ce soit dans le réel ou dans la vie virtuelle. Le bon vieux bouche-à-oreille fonctionne parfaitement, et vos chances d'obtenir plus rentable commandes ci-dessus.\nOù vous pouvez facilement gagner de l'argent en ligne? Des ressources spécialisées, offrant aux utilisateurs une variété d'options. Cependant, il est important de comprendre que la vraie réussite financière sans l'investissement initial de l'argent n'est guère possible. Alors d'abord vous avez besoin pour développer la base financière (et ne pas oublier de remettre sa "dîme" pour l'avenir, formant le soi-disant sac), et ensuite de procéder à la mise en œuvre de grands projets.\nParmi tous les la plus simple et la plus efficace des façons de faire de l'argent est de vendre leurs connaissances à ceux qui en ont besoin. Infobiznes – une grande source de revenu qui l'aideront à gagner de l'argent rapidement, facilement et avec plaisir. Et plus important encore, nécessitent un minimum d'investissement. Garder les choses simples: parfois, une personne ne comprend pas les choses qui semblent élémentaires à l'autre.\nCette option est idéale pour les professionnels qui ont une formation théorique et une expérience pratique appropriée à des fins de distribution aux personnes intéressées. La seule chose que vous devez être en mesure de vendre vous-même en tant que professionnel, d'offrir de haute qualité, et peut être un produit unique et disposent d'une compétence de communication. Cette façon de gagner adapté pour les avocats, les comptables, les enseignants, les programmeurs, etc.\nLa question de savoir comment il est facile de gagner de l'argent en ligne, vous pouvez réagir différemment. Par exemple, devenir un pigiste et d'offrir des services pertinents.\nla création et la promotion de sites;\nvente de prestations de services;\nvente de biens;\nrevenus sur la promotion de leur propre site web.\nIl n'est pas toujours possible de séparer clairement les services fournis par le groupe. Dans certains cas, il est possible de s'engager dans plusieurs activités parallèles.\nAssez facile à faire, les professionnels impliqués dans la création et la promotion de sites. Le contenu des sites Internet avec un contenu unique (photographies, textes, dessins), rédaction de textes uniques (réécriture et rédaction), SEO optimizacija sites web etc. Pas d'investissement à faire.\nLa demande pour de tels services est grande et constante. Dans une ambiance de niche solidement ancrée assistants web: des designers, des programmeurs, concepteurs de sites web des pages HTML. Pour les petits sites web de tous les types de travail habituellement effectué par un maître. Pour apprendre le métier facile (même pour l'écolier c'est sur l'épaule), et vous pouvez le faire vous-même ou obtenir un peu de consultations.\nParticulièrement apprécié les services d'un bon RÉFÉRENCEMENT-optimizer. Pour ceux qui vendent via Internet, la première position de son site dans les moteurs de recherche signifie un bénéfice direct. Par conséquent, les vendeurs sont prêts à payer des professionnels pour promouvoir le bon argent.\nPar le chemin, vous pouvez gagner beaucoup d'argent par clic. Cette méthode est bonne comme un revenu supplémentaire, ses avantages, la sécurité, le manque d'investissements et les exigences de l'entrepreneur. N'a pas besoin d'éducation, pas de compétence: la promotion active vous permet de gagner de l'argent tout en parcourant les liens manuellement ou en mode automatique.\nBonne rémunération, apporte de réseautage social et de publier des liens dans les blogs. Dans le premier cas, vous devez avoir de l'expérience de la communication et de l'engagement envers les clients, mais c'est un travail assez juste une semaine. Deuxièmement, vous aurez besoin d'avoir un blog actif qui est contenu constamment mis à jour.\nComme pour les services, la liste des plus populaires est la traduction de la langue étrangère vers le russe ou, à l'inverse, à partir du russe dans d'autres langues. Nécessite souvent la traduction de certains textes hautement spécialisés (technique, professionnel, juridique, thèmes, etc.). Si vous trouvez un client régulier prêts à payer pour un produit de qualité, la question est de savoir comment il est facile de gagner de l'argent sans investissement, retiré de l'ordre du jour. Le travail a payé bien et rapidement.\nIl y a une demande pour la rédaction de dissertations et mémoires de fin d'études pour les étudiants. De nombreux jeunes sont en essayant de faire porter la routine ou trop lourdes pour eux sur un tiers spécialiste, afin de gagner ici.\nDe plus en plus populaires en ligne, les Tuteurs et les consultants. L'Internet va permettre à l'enseignant et à l'élève d'explorer le thème à partir de différents points du globe. La disponibilité de ressources en ligne gratuites qui vous permet de travailler dans des bureaux virtuels, il a considérablement élargi les possibilités d'apprentissage en ligne.\nC'est une façon intéressante de revenus – la participation à la recherche en marketing. Beaucoup d'argent sur elle, pas gagner, cependant, que les choses agréables, il a le droit d'exister.\nOuverture de votre boutique en ligne est le moyen le plus facile de faire de l'argent. N'est pas par hasard, il devient de plus en plus populaire. Les avantages sont si évidentes qu'il n'est guère nécessaire de s'attarder sur ceux. Le manque de location et de salaire ne peut plus que compenser les investissements pour créer leur propre plate-forme en ligne pour la vente de marchandises.\nla revente en gros de marchandises au détail;\nvendre des objets d'occasion;\nvendent des choses.\nEn outre, il est nécessaire d'acheter des biens. Vous pouvez négocier avec l'acheteur, de prendre une Caution et utiliser l'argent pour acheter le premier lot.\nQue vendre est une autre question. Ici, il est nécessaire d'effectuer la demande de chaque client, afin d'évaluer leurs capacités à réfléchir à la logistique, à calculer les coûts.\nPopulaire, par exemple, l'achat à bas prix des marchandises sur les sites Chinois et de la revente par l'intermédiaire de votre boutique en ligne avec une écharpe. Dès que le profit, vous pouvez penser à l'élargissement de la gamme, embaucher des assistants, qui est, l'expansion de l'entreprise.\nMoyen facile de gagner de l'argent sans investissement – vendre des objets d'occasion via Internet populaires sites. Ici, tout est simple: vous avez besoin de donner des ventes d'annonces, de belle photo du produit, d'attribuer un prix adéquat.\nPar ailleurs, l'une des options de travail à la pige est d'aider les gens à vendre leurs biens, à condition qu'elle soit intéressante. De nombreux prêts à payer de l'argent pour le spécialiste, si elle peut aider à vendre une voiture ou une maison de vacances.\nFabriqués à la main aujourd'hui.l'ombre populaire. Articles faits à la main (bijoux, des cosmétiques, des jouets, des objets de l'intérieur, des sacs, textiles de maison, broderie, etc.) sont en demande. Il y a des sites spécialisés sur lesquels vendre leurs produits, en combinant un loisir et un métier.\nSi vous avez votre propre site web, il peut être fait une source de revenu. Combien il est facile de faire de l'argent tde cette façon? Voici les principales options:\npour placer de la publicité contextuelle (vous avez besoin d'au moins deux cents visites par jour);\npour placer des bannières sur d'autres ressources;\npublier payé à l'article;\npour placer des liens d'affiliation;\npour faire la publicité de leurs produits et services;\nvendre de la publicité par le biais de la distribution.\nSi le site est utile, intéressant, facile à utiliser, il peut attirer beaucoup de visiteurs. Et donc peut être d'intérêt et d'éventuels partenaires prêts à payer pour le placement de liens et demandes.\nNon seulement les adultes mais aussi les adolescents restent sur Internet sans payer. En fait, les étudiants ont des options plus petit qu'un public adulte, mais ils sont. Ce que vous pouvez faire:\ncliquez sur les liens;\njouer des jeux en ligne;\npour mettre les huskies, et de laisser des commentaires;\npour participer à des sondages en ligne.\nLes personnes âgées qui sont configurés pour un travail sérieux, peuvent créer leurs propres sites web et de la programmation. C'est un vrai travail qui leur permettra de se préparer à la vie adulte.\nTout ce que vous devez savoir sur le contenu calorique des oeufs\nCrème anesthésique pour le dos: les types et les indications pour leur utilisation\nApprendre à vous motiver!


Recette video de la béchamel spécial Marmaille - Cuisine mei wenti academie - Olivia\nRecette de la béchamel, spécial marmaille\nAllez, on cuisine et on se marre !\nC’est une recette que je fais généralement le dimanche car cela demande un peu de temps. Et si j’arrive à cacher en douce les restes, je peux espérer en garder pour le début de semaine…\nLa recette de la sauce béchamel n’est pas compliquée mais si on n’a pas deux-trois éléments en tête, on peut vide la saboter. Alors voici en video la recette expliquée aux enfants. J’ai essayé de suivre la pédagogie Montessori.\nSi vous souhaitez le faire avec votre enfant. Demandez- lui de placer sur la plan de travail tout d’abord les ustensiles en prenant soin de les nommer. Puis les ingrédients, qu’il pèsera, avant d’entamer la recette.\nLa recette : 40 grammes de beurre, 40 grammes de farine ( ou un petit peu plus si vous souhaitez plus de consistance), 1l de lait, sel, poivre et noix de muscade.\nPour la recette des lasagnes traditionnelles, je vous invite à consulter mon livre. Sinon je vais vous livrer les secrets de ma dernière création dont je dois dire, je suis assez fière : mes lasagnes version d’hiver !\nAllez au boulot les marmailles !\nOlivia 25 mars 2020 27 mars 2020 Recettes 0 Commentaires\n← 7 activités Montessori en cuisine pour occuper ses enfants ?\nSavez-vous Mangé les choux à la mode de chez nous ! →


GRANDPRIX - Le stud-book Zangersheide approuve dix-huit nouveaux étalons à Deauville\nMarc Verrier ELEVAGE 15/02/2021\nCe week-end se déroulait la huitième édition de la désormais traditionnelle expertise d’étalons organisée à Deauville par le stud-book Zangersheide. Cinquante-deux candidats étalons ont été jugés dans l’enceinte du Pôle international du cheval Longines Deauville et dix-huit ont obtenu leur approbation.\nTopinambour et Quartz Rouge en vedette\nDésormais bien rodée, l’expertise d’étalons du stud-book Zangersheide de Deauville se déroulait cette année à huis-clos, pour les raisons sanitaires que l’on connaît. Cinquante-deux mâles étaient venus y chercher une approbation, tandis que cinq autres se présentaient pour obtenir la confirmation de leur approbation obtenue l’année précédente. Les candidats ont d’abord été vus au modèle et aux allures le samedi matin, par un jury composé de l’Allemand Heinz Meyer, collaborateur de Paul Schockemöhle, du Belge Gilles Botton, installé au haras de Hus, et du Normand Eric Levallois. A l’issue de cette présentation, les grands performers internationaux en retraite, Topinambour (Heartbreaker x Veneur du Luc), ex-partenaire de Pénélope Leprévost, et Quartz Rouge (Ultimo van ter Moude x Qredo de Paulstra), complice de Jérôme Hurel, ont obtenu leur approbation pour produire au stud-book Zangersheide.\nL’après-midi, les mâles de trois ans et les quatre ans qui avaient opté pour cette option, ont été jugés une première fois au saut en liberté. A l’issue de cette première phase, vingt-deux chevaux étaient retenus pour la seconde phase du dimanche matin. Le dimanche après-midi, les chevaux plus âgés évoluaient sur un petit parcours.\nCornet Obolensky en force\nLe programme laissait voir une belle diversité génétique parmi les mâles présentés à cette expertise. On y trouvait de nombreux fils d’étalons de renom qui trustent les premières places des classements mondiaux, mais surtout de très belles familles maternelles, françaises et étrangères. On y trouvait par exemple un fils de la bonne gagnante Big Star des Forêts, des neveux d’Ohm et Robin de Ponthual ou Pommeau du Heup, un petit-fils de Jumpy de Kreisker, un arrière-petit-fils de Lady Lindenhof ex-Nangaye de Kergane, ainsi que les souches de Flambeau C, Le Tot de Semilly, Lamm de Fetan, Monsieur de la Hurie, ou encore Zirocco Blue ex-Quamikase des Forêts, pour les souches françaises. De beaux papiers également chez les mâles issues souches étrangères, avec un fils de Corinessa, internationale avec Hubert Bourdy, des frères utérins de la championne de Meredith Michaels-Beerbaum, Bella Donna 66 ou d’Emerald, un fils d’une propre sœur du champion olympique Big Star, un fils des deux champions HDC Carinjo et Silvana, des fils de sœurs utérines de Glock’s London, Casir Ask ou Montender, ou encore un petit-fils de la propre sœur de Kannan.\nOutre Topinambour et Quartz Rouge, seize autres mâles ont obtenu le précieux sésame qu’ils étaient venus chercher. Le sang de Cornet Obolensky est très présent parmi les étalons approuvés, puisqu’on le retrouve chez sept des lauréats ; deux fois comme père, quatre fois comme grand-père et une fois comme arrière-grand-père, toujours du côté paternel.\n2 - Can I GHP Z (Columbus Z x VDL Corland) 2018\n8 - C Nobel Z (Cornet Obolensky x Quick Star) 2018\n11 - Instar des Forêts (Balou du Rouet x Untouchable M) 2018\n12 - Cortez Blue vd Bisschop Z (Chacco-Blue x Darco) 2018\n21 - Ciceko C (Cicero Z van Paemel x Bamako de Muze) 2018\n25 - Dartagnan du Breil Z (Dominator 2000 Z x Califa LS) 2018\n27 - El Torito du Dieu d'Arras Z (Emerald x Heartbreaker) 2018\n31 - Cornado Fontanel Z (Cornado II x Untouchable M) 2017\n32 - Romelu A van de Nachtegaele (Magnum van’t Heike x Action-Breaker) 2017\n34 - Hoover de Hus (Cornet Obolensky x Diamant de Semilly) 2017\n38 - Cornetys d'I (Cornet du Lys x Toulon) 2017\n40 - Chocotoff DG Z (Comilfo Plus Z x Carthino Z) 2017\n43 - Royce TMS Z (Regino Adelheid x Chellano Z) 2017\n44 - Leopard des Joanins Z (L’Arc de Triomphe x Quick Star) 2017\n47 - Azuro de Laubry Z (Aktion Pur Z x Nabab de Rêve) 2016\n49 - Freud de Kreisker (Taalex x Diamant de Semilly) 2015\n53 - Quartz Rouge (Ultimo van ter Moude x Qredo de Paulstra) 2004\n54 - Topinambour (Heartbreaker x Veneur du Luc) 2000


Le minimalisme est l’un des styles les plus tendance qui suscite beaucoup de controverses. Quelqu’un trouve cela ennuyeux et monotone, tandis que d’autres sont heureux de se débarrasser des guirlandes inutiles. Mais ce qu’on ne peut certainement pas lui enlever, c’est l’aspect pratique. C’est pour cette raison que le minimalisme est l’un des meilleurs styles pour décorer de petits espaces fonctionnels, comme une salle de bain. Beauté et commodité sont la combinaison très harmonieuse qui ne peut être refusée, et ce n’est même pas nécessaire..\nLe minimalisme dans la salle de bain a ses propres caractéristiques et avantages :\n– Concision. Moins il y a d’articles inutiles, plus il y a d’espace libre. Cela est particulièrement vrai pour les petites pièces. Ici, il y a un minimum de déco, pas de sol encombrant et d’armoires suspendues, des habillages simples et des lampes simples. Maintenir la propreté et l’ordre dans une telle salle de bain est beaucoup plus rapide et plus facile grâce au minimum de choses et aux surfaces lisses et faciles à nettoyer..\n– Simplicité des formulaires. Le minimalisme utilise une géométrie, un brillant, un verre extrêmement simples. Si le miroir est classique rectangulaire ou rond, si la cloison est en verre, si la lampe est une pointe.\n– Multifonctionnalité. Chaque détail d’un intérieur minimaliste joue un rôle, de préférence plusieurs. Les appareils de plomberie intégrés, les miroirs éclairés, les portes d’armoires en miroir, les niches cachées pour les accessoires de bain, les paniers pour poufs et d’autres petites choses sont activement utilisés.\n– Le jeu des textures. La variété et l’individualité du minimalisme ne se manifestent pas dans les accessoires, mais dans le choix des textures. Des matériaux et des revêtements contrastés ont été utilisés avec succès. Une option intéressante est un mur d’accent assorti au reste, mais fini, par exemple, avec du plâtre texturé.\n– Disposition. L’ergonomie de la salle de bain minimaliste est pensée dans les moindres détails. Chaque zone est élaborée séparément pour s’adapter à tout ce dont vous avez besoin, tout en laissant un maximum d’espace.\n– Légèreté. Le minimalisme ne tolère pas la massivité. Au lieu de lourds caissons et commodes, il existe des structures légères avec une abondance de verre et de métal. La plomberie et les installations suspendues sont activement utilisées.\nUne salle de bain est à la fois un lieu de détente et de repos, rempli de confort et de chaleur, et une pièce purement fonctionnelle pour un usage précis. Il n’est pas si facile d’allier légèreté et praticité, mais le minimalisme réussit. En grande partie grâce à l’utilisation intelligente de la couleur. La gamme lumineuse aux accents lumineux s’intègre parfaitement même dans une petite pièce, l’étendant, lui donnant légèreté et aération. Mais le minimalisme n’est pas seulement blanc pur. Ce sont des nuances de gris et de beige, des couleurs pastel, des taches chaudes et colorées et des détails intéressants..\nSalle de bain blanche dans le style du minimalisme\nLe blanc et ses variations sont une base universelle pour le minimalisme. Dans la salle de bain, c’est aussi l’une des couleurs les plus polyvalentes. Les carreaux blancs, les appareils sanitaires blancs, les machines à laver blanches sont toujours en tête du marché. Cette couleur est directement associée à la pureté. De plus, il agrandit visuellement la pièce et la remplit de lumière. Ceci est particulièrement important dans les petites pièces. Pour cette raison, ils semblent être plus spacieux et plus légers. Vous pouvez diversifier l’arrière-plan avec des accents lumineux et un éclairage à plusieurs niveaux..\nSalle de bain noire dans le style du minimalisme\nLe noir est l’une des couleurs principales du minimalisme. Pour la salle de bain, il est plus polyvalent que jamais. Plomberie noire, surfaces brillantes, plafonds tendus en miroir – tout cela est au sommet de la popularité. Dans une grande pièce, le noir peut même servir de base, en le compensant par un éclairage réfléchi. Dans une petite salle de bain, c’est une couleur contrastante polyvalente pour des idées de design intéressantes..\nSalle de bain rouge dans le style du minimalisme\nLe rouge, l’orange, le jaune sont rarement utilisés comme nuances principales du minimalisme, mais ce sont de véritables couleurs compagnons. Ils ont fière allure dans les détails : dans les textiles, sur les panneaux d’armoires, dans les accessoires de bain, les supports et les accessoires. Les couleurs ardentes apporteront une sensation de confort et de fête à la salle de bain. Même les carreaux froids seront plus chauds.\nSalle de bain bleu minimaliste\nLe bleu, le vert, le turquoise et leurs variations se marient harmonieusement comme des accents lumineux dans une salle de bain minimaliste. Ces couleurs sont directement associées aux éléments de la mer et de l’eau. Vous pouvez développer le thème dans les détails décoratifs. Les nuances d’aqua sont harmonieusement combinées avec des nuances de blanc pur et de gris ou de sable. Une pièce dans des tons bleus ou verts froids a toujours l’air plus fraîche.\nSalle de bain marron minimaliste\nPour ceux qui considèrent le minimalisme noir et blanc trop froid et stérile, une palette beige et marron confortable fera l’affaire. Les nuances de café et les combinaisons de chocolat crémeux semblent toujours plus chaudes et plus délicates. De plus, les matériaux de finition modernes vous permettent de ne vous limiter en rien. Les meubles en bois qui s’intègrent si bien dans la palette sont recouverts d’un composé protecteur spécial. Certains types de stratifiés et autres imitations ne craignent pas du tout l’humidité, la température et d’autres influences extérieures.\nLa principale exigence lors du choix des matériaux pour la finition d’une salle de bain est leur résistance aux fluctuations de température et d’humidité. Les carreaux, la pierre naturelle et son imitation, le verre, le bois, le métal sont activement utilisés. Le plastique sera certainement utile. Il n’y a pas de textiles inutiles et de décoration excessive, mais il y a beaucoup de miroirs et de brillant. Cela donne un jeu de lumière supplémentaire pour éclairer l’intérieur..\nSol de salle de bain classique – carrelage, pierre naturelle ou acrylique. Le plus souvent, ce sont des nuances neutres: clair, gris, noir. Le thème de la pierre peut être développé davantage : lors de la décoration des murs, en choisissant un plan de travail ou un évier. Il y a même des bains de pierre exquis.\nCarrelage sans motifs prétentieux. La géométrie, les couleurs en damier et les mosaïques ont fière allure dans le minimalisme. Un autre mouvement intéressant est la pose en diagonale du revêtement de sol..\nIl est très important que le sol soit non seulement beau, mais aussi sûr et ne glisse pas.\nLes carreaux, le plâtre texturé à texture douce, les papiers peints et peintures spéciaux résistants à l’humidité, les panneaux décoratifs sont utilisés pour la décoration murale. Les murs sombres ne sont presque jamais trouvés, mais le minimalisme accueille les éléments contrastés. Les lignes verticales élèvent visuellement le plafond et les lignes horizontales augmentent la pièce.\nDes plaques de plafond et des peintures spéciales sont utilisées pour la finition du plafond. Mais la structure de tension semble la meilleure. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, la toile brillante crée l’effet d’un grand miroir et agrandit la pièce. Même un plafond tendu noir ne presse pas, même s’il nécessite plus d’espace. Deuxièmement, lors de l’installation dans un cadre, vous pouvez masquer les principales communications et intégrer l’éclairage.\nMeubles de salle de bain dans le style du minimalisme\nUne salle de bain minimale nécessite une plomberie compacte. Les modèles les plus populaires sont les modèles suspendus, les lavabos et les toilettes muraux, les salles de bains petites et légères et les douches modernes. Toutes les communications, tuyaux, réservoirs sont cachés dans le mur ou derrière des panneaux décoratifs. Les bols de salle de bain sont rectangulaires. Les formes épurées sont rarement utilisées dans le minimalisme. Les robinets sont laconiques, sans décor ni fioritures.\nMeubles – minimum. Il est préférable d’éviter une abondance d’étagères et de paniers. Une armoire verrouillable suffit. Vous pouvez même y encastrer un évier ou le cacher dans une niche derrière un miroir..\nPour une salle de bain minimaliste, un éclairage doux et diffus avec un léger effet de gradation est idéal. Les luminaires encastrés compacts sur les plafonds ou les murs sont les meilleurs. Pour plus de commodité – un miroir avec un éclairage plus lumineux, qui s’allume si nécessaire.\nLe minimalisme n’implique pas un excès de décor et de textiles. La salle de bain elle-même n’implique pas cela dans son objectif fonctionnel. Mais chaque petite chose peut remplir simultanément une fonction esthétique et pratique. Par exemple, un ensemble de serviettes et des sous-verres élégants et des bouteilles pour brosses à dents, savon et autres petites choses seront les meilleurs accessoires..\nLe minimalisme semble être créé pour décorer une petite salle de bain. Il évite complètement les choses superflues et non fonctionnelles afin de maintenir la liberté de mouvement. Le mobilier d’une telle pièce est trop simple, en plastique brillant ou en bois verni. Les formes rectangulaires sont les meilleures. Sur les murs – un minimum de décor, d’étagères et de crochets. Miroir – dans un cadre simple et laconique.\nPour une petite salle de bain, des tons pastel clairs et des éléments contrastés sont utilisés. Il n’y a pas plus de deux ou trois accents de couleur. Vous pouvez mélanger le minimalisme avec la haute technologie. La haute fabricabilité rendra la pièce encore plus fonctionnelle. Agrandit visuellement la pièce en utilisant des carreaux rectangulaires disposés selon un motif de pose ordinaire ou horizontal.\nAu lieu d’une salle de bain, une cabine de douche haute s’intégrera idéalement dans une petite pièce. Sa conception verticale économise de l’espace et étire visuellement les murs, et la combinaison de verre et de métal deviendra un point culminant du design.\nConception de salle de bain dans le style du minimalisme – photo\nNous vous proposons une sélection de photographies de salles de bains minimalistes pour l’inspiration et les idées fraîches. Comparez, choisissez et planifiez votre intérieur unique. Bon visionnage!\nVidéo: Minimalisme à l’intérieur de la salle de bain\nKuinka päästä eroon maaperistä – säästää kasveja pieniltä mutta haitallisilta hyönteisiltä\nYou need to know why the apple tree drops apples in order to understand what to do.\nSoil for plumeria: optimal composition and how to make a substrate at home\nFeatures of growing broccoli cabbage\nKuinka kuivattaa appelsiinit koristeluun oikein ja kauniisti\nSådan opbevares kaniner: bur og gratis avl\nBeskyttelse af æbletræer mod skurv – fungicid Merpan, brugsanvisning


France, Conseil d'État, 2 ss, 06 décembre 2002, 238288\nPage d'accueil > Résultats de la recherche France, Conseil d'État, 2 ss, 06 décembre 2002, 238288\nType d'affaire : AdministrativeNumérotation : Numéro d'arrêt : 238288Numéro NOR : CETATEXT000008142820 Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-06;238288 Analyses : ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.Texte : Vu 1°/, sous le n° 238288, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 2001, présentée pour M. Farouk X..., demeurant Restaurant Bechloul, Willaya de Bouira (Algérie), et pour Mme Leïla Z... épouse X..., demeurant chez M. X..., ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :\n1°) annule la décision du 17 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a prononcé un non-lieu à statuer sur le recours formé par M. X... contre la décision de rejet née du silence gardé par le consul général de France à Alger sur sa demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;\n3°) enjoigne au consul général de France à Alger de délivrer à M. X... un visa de long séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard ;\n4°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°/, sous le n° 238289, la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 et 26 septembre 2001, présentés pour M. et Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :\n1°) condamne l'Etat à leur verser respectivement des indemnités de 100 000 F (15 245 90 euros) et 50 000 F (7 622, 45 euros) en réparation du préjudice né de l'illégalité de la décision attaquée avec les intérêts légaux à compter du 28 mars 2001 ; 2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;\n- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de Mme Y..., - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;Considérant que les requêtes de M. et Mme X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;\nConsidérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a présenté auprès du consul général de France à Alger, le 12 novembre 2000 et le 25 janvier 2001, des demandes de visas de long séjour sur le territoire français afin de s'établir auprès de son épouse de nationalité française avec laquelle il s'était marié en France le 22 février 2000 ; que le consul général a indiqué à l'intéressé, le 20 avril 2001, qu'il ne trouvait pas trace de ces demandes ; que, par une décision du 17 mai 2001, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a prononcé un non-lieu sur le recours dont M. X... l'avait saisie en se fondant sur les affirmations du consul général ; que si un visa de long séjour a été délivré à l'intéressé le 5 novembre 2001, postérieurement à l'introduction de la requête n° 238288, cette circonstance n'est pas de nature, en l'espèce, à rendre le pourvoi sans objet ; que, dès lors, les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ladite requête doivent être rejetées ; Considérant qu'en refusant la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X..., marié à une ressortissante française, au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2001 ; Considérant que, du fait de l'intervention de la décision du 5 novembre 2001 accordant un visa de long séjour à M. X..., les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Alger de procéder à la délivrance d'un tel visa sont dépourvues d'objet ; Considérant que l'illégalité de la décision du 17 mai 2001 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers les requérants ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme X... en condamnant l'Etat à payer à chacun d'eux une indemnité de 2 000 euros ; que ces sommes porteront intérêts à compter du 28 mars 2001, date à laquelle les requérants ont présenté une demande d'indemnité ; que les intérêts échus le 4 octobre 2002 seront capitalisés pour produire eux mêmes intérêts ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 2 200 euros pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;\nArticle 1er : La décision de la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France en date du 17 mai 2001 est annulée.\nArticle 2 : L'Etat est condamné à verser une indemnité de 2 000 euros à M. X... et une indemnité de 2 000 euros à Mme X... ; ces sommes porteront intérêts à compter du 28 mars 2001 ; les intérêts échus le 4 octobre 2002 seront capitalisés pour produire eux mêmes intérêts.\nArticle 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X... la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de jutice administrative.\nArticle 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X... est rejeté.\nArticle 5 : La présente décision sera notifiée à M. Farouk X..., à Mme Leïla Y... épouse X... et au ministre des affaires étrangères.Références : Code de justice administrative L761-1Publications :Proposition de citation: CE, 06 décembre 2002, n° 238288Inédit au recueil LebonTélécharger au format RTFComposition du Tribunal :Rapporteur : Mme de MargerieRapporteur public : Mme de SilvaOrigine de la décision Pays : FranceJuridiction : Conseil d'ÉtatFormation : 2 ssDate de la décision : 06/12/2002Fonds documentaire : Legifrance Haut de page


Dans son rapport déposé mercredi, la Vérificatrice générale a confirmé ce que la Coalition Avenir Québec soupçonnait depuis plusieurs années déjà : la Société des alcools du Québec (SAQ) a délibérément changé son modèle d’affaires pour offrir aux Québécois de moins en moins de vins abordables à 15 $ et moins, a dénoncé le leader parlementaire de la CAQ, François Bonnardel.\n« On le sait tous : plus le prix des bouteilles est bas, moins c’est payant pour le gouvernement. Au Québec, le profit sur le prix du détail atteint jusqu’à 130 %, pendant que la LCBO en Ontario applique une majoration unique de 71 % pour toutes ses bouteilles. C’est une stratégie délibérée, qui démontre quel est devenu le mandat de cette société d’État : faire toujours plus d’argent sur le dos des consommateurs. Le monopole coûte extrêmement cher aux Québécois. Il devient urgent pour le ministre des Finances de réaliser qu’il faut ouvrir le marché de la vente d’alcool et mettre fin au monopole malsain de la SAQ », a déclaré François Bonnardel, ajoutant que la CAQ a déjà fait la recommandation en janvier dernier d’abaisser à 71 % le taux de majoration de la SAQ pour les vins du Québec.\nLe député de Granby a souligné que les Québécois paient 219 millions de dollars en trop, comparativement aux consommateurs de l’Ontario. Or, revoir le monopole de la SAQ aura pour effet de réduire la structure de coûts et donner plus de liberté de choix aux Québécois. Malgré cela, le ministre Carlos Leitão ne veut rien savoir. Pour lui, il est plus important que l’argent soit dans les coffres de la SAQ que dans les poches des consommateurs. « Ce monopole est devenu tellement malsain qu’une partie des consommateurs québécois va acheter son alcool en Ontario. Selon la Vérificatrice générale, la SAQ perd 90 millions par année! Le ministre ne peut pas rester les bras croisés devant cette dérive d’un monopole sans aucun respect pour les consommateurs. Il doit s’engager à ouvrir le marché et permettre une saine concurrence », a tonné François Bonnardel.


Recettes / recipes – Page 2 – Eat Cute\nJe veux du pain perdu tous les matins !\nAujourd’hui, je pousse un coup de gueule contre tous les petits déjeuners de semaine qu’on est souvent obligé de prendre trop vite ! Les nutritionnistes ne cessent de le répéter : c’est le repas le plus important de la journée. Alors moi,…\nUn goûter d’automne presque parfait !\nParce que l’automne est ma saison préférée, je vais vous donner les ingrédients qu’il vous faut pour un goûter d’automne presque parfait : Ingrédients – Un temps frais mais ensoleillé – Des feuilles d’automne aux couleurs jaune et rouge -…\nPie & Co : une tarte tomate chèvre pour l’été\nComme vous êtes nombreux à chercher des recettes pour votre appareil Pie & Co, voici une idée trouvée sur le blog de Steph à table : des minis tartes au chèvre et à la tomate. Bon j’avoue que je n’ai fait…\nMa pâte à tartiner maison pour le goûter\nQui n’a jamais rêvé de faire son Nutella maison ? En tous cas, moi j’en salive d’avance. Je ne gagne jamais … alors quand j’ai vu mon nom sur la liste des gagnants du concours Nestlé pour découvrir une de…\nMini-buffet de la mer\nLorsqu’on ne part pas en vacances tout de suite, rien de tel qu’un déjeuner aux saveurs de la mer ! Et l’avantage, c’est qu’on peut confectionner un mini-buffet très cute grâce à une sélection de produits aussi beaux que bons.…\nPancakes : un petit déjeuner de dimanches et jours fériés\nMoi ce que j’apprécie particulièrement les dimanches et jours fériés, c’est de pouvoir déguster un petit déjeuner digne de ce nom. Finie la course des jours de semaine, place à la détente, la convivialité et surtout à la GOURMANDISE. Parmi les…\nDès le plus jeune âge, on adore les oursons à la guimauve mais saviez-vous qu’on peut maintenant en faire à la maison qui ressemblent parfaitement aux vrais ? Démonstration Au final, le plus dur quand on fait des oursons à la guimauve…\nJe fais mon chocolat en 3D !\nPour clôturer en beauté les fêtes de Pâques, je vous propose de découvrir comment faire un lapin 3D en chocolat ! Pour cela c’est très simple : munissez-vous du nouveau moule Lékué. Faites fondre du chocolat et remplissez les moules.…\nJ’ai testé pour vous … Pie & Co de Moulinex\nJe fais partie de ces gens qui sont fascinés par les appareils ménagers et notamment tous les appareils culinaires. Alors juste pour vous faire plaisir, je me suis offert l’appareil Pie & Co de Moulinex. Voici mon avis et test sur le…


Le petit dej' : Taysom Hill héritier de Drew Brees ? Kareem Hunt avait consommé de la drogue | Touchdown Actu (NFL Actu) - News, analyses et résultats de la NFL\nL’essentiel de l’actualité NFL du mardi 28 janvier 2020.\n– TDA à Miami : là où le football passe l’hiver\n– TDA Podcast n°341 – Preview Super Bowl : Patrick Mahomes et Nick Bosa pour une nouvelle ère\nLes Giants vont retirer le maillot de Michael Strahan\nIl n’y a pas que le numéro 10 d’Eli Manning qui ne sera bientôt plus disponible. Lors d’une apparition chez Fallon Tonight, Michael Strahan a annoncé que son numéro 92 va aussi être retiré.\n.@michaelstrahan celebrates Eli Manning’s retirement and then reveals the @Giants are retiring his jersey #FallonTonight pic.twitter.com/IIMqhbGyNr\nTaysom Hill, héritier de Drew Brees ?\nDrew Brees (QB, Saints) n’a pas encore décidé si il arrête sa carrière, mais New Orleans semble croire qu’elle détient déjà son héritier dans ses rangs. D’après Jay Glazer de FOX Sports la franchise de Louisiane souhaite conserver Taysom Hill (QB) pour prendre la suite de Brees, mais rencontre des problèmes de masse salariale. Cette situation pourrait signifier la fin pour Teddy Bridewater (QB) dans le bayou.\nMarshal Yanda va prendre quelques semaines pour réfléchir\n8 fois Pro Bowler, 7 fois All Pro, Marshal Yanda (RG, Ravens) a déclaré qu’il envisageait de prendre sa retraite. Pourtant sa dernière sélection en date au match All Star n’a pas un goût spécial selon lui. C’est parce qu’il n’a pas encore pris sa décision, et qu’il va s’accorder plusieurs semaines de repos avant de considérer ses options.\n« Je vais prendre mon temps maintenant que ma saison est officiellement terminée, je vais en profiter tout le mois à venir, et je choisirait avec mon coeur, » a écrit Yanda sur le compte Twitter de l’équipe.\nVidéo : Kareem Hunt ému lors de son arrestation\nIl a traversé beaucoup de choses. C’est lui qui le dit. Et visiblement, il n’a pas compris. Arrêté avec de la vodka dans la voiture et en excès de vitesse, Kareem Hunt a passé une bonne partie de son interaction avec la police à se lamenter, avouant au passage qu’il serait positif à la marijuana si l’officier procédait à un contrôle.\n« Je devrais jouer au Super Bowl. Ca me tue », assure-t-il.\nPeut-être aurait-il fallu y réfléchir avant de frapper une femme, et de prendre, cette fois, sa voiture sous l’influence de substances.\nCompréhensif, le policier lui rappelle qu’il devrait essayer de ne pas gâcher sa seconde chance. Hunt n’a pris qu’une amende pour excès de vitesse, et l’affaire n’ira donc pas plus loin.\nFreddie Kitchens : d’entraineur en chef à coach des tight ends\nFreddie Kitchens (ex-Browns) va retrouver un emploi. Avec une certaine décote toutefois. D’après Bruce Feldman de FOX Sports Kitchens va rejoindre les Giants en tant que coach des tight ends. Il a déjà occupé cette position en 2006 (Cowboys) et de 2007 à 2012 (Cardinals), il retrouvera donc un poste où il a eu des résultats et qui lui a valut ses aventures dans les hautes sphères. Le différentiel est fort mais il était attendu. Kitchens a brûlé son crédit aux yeux des dirigeants de la ligue avec son échec à Cleveland, il faudra du temps pour qu’il puisse de nouveau envisager un poste de coordinateur.\n– Fraichement recruté par les Panthers, Matt Rhule (HC) continue de constituer son équipe autour d’anciens assistants de Baylor. Après Phil Snow (DC), Mike Siravo (LB coach), Frank Okam (DL coach), Frisman Jackson (WR coach) et Evan Cooper (CB coach), le jeune entraineur va recruter Jeff Nixon, selon Yahoo Sports. L’intitulé du poste n’est pas encore déterminé, mais Nixon était co-coordinateur offensif et coach des running backs pour les Bears de Bayler ces trois dernières années. Il pourrait reprendre le rôle qu’il tenait à Baylor, d’autant plus que NFL Media rapporte que Jake Peetz (RB coach) va changer de poste, passant des running backs aux quarterbacks. Nixon a déjà une expérience de la NFL puisqu’il a été coach des tight ends pour les 49ers (2016) et coach des coureurs pour les Dolphins (2011-2015).\n– George Kittle (TE, 49ers) a avoué dans le podcast Pardon My Take qu’il joue avec une déchirure du labrum (épaule) depuis la saison dernière. Il porte une protection pour soulager la douleur. Il assure qu’il ne se fera pas opérer.\nLa NFL innocente les Bills\nJerry Hughes (DE, Bills) avait mis sa franchise dans l’embarra en postant un message sur les réseaux sociaux annonçant qu’il avait joué la saison 2019 avec un problème ligamentaire à son poignet. Le joueur s’est même fait opérer la semaine dernière. Et Buffalo n’avait jamais fait mention de cette blessure dans ses rapports médicaux. La ligue a immédiatement mené une enquête pour dissimulation, mais vient finalement d’innocenter la franchise.\n« La NFL a confirmé que le sujet avait été étudié, et qu’il n’y avait pas de violation de la réglementation sur les Rapports de Blessure, » a déclaré la ligue à Pro Football Writers of America.\nTom Brady a souhaité bonne chance à Jimmy Garoppolo\nIl y a toujours des contacts entre Tom Brady et son ancienne doublure. Lundi, au Media Day, Jimmy Garoppolo (QB, 49ers) a confirmé qu’il a reçu un message d’encouragements avant son premier Super Bowl.\n« Oui, il m’a envoyé un message, juste pour dire bonne chance. »\nVon Miller est un grand fan de Drew Lock\nVon Miller (LB, Broncos) ne cache pas qu’il est un grand supporter de son jeune coéquipier Drew Lock (QB). Alors que la franchise du Colorado cherche un successeur depuis le départ de Peyton Manning (QB), le bilan initial de 4-1 de Lock, ainsi que l’arrivée de Pat Shurmur (OC) dans l’équipe enthousiasment le défenseur All Pro.\n« Je pensais qu’il allait devenir bon même sans un nouveau coordinateur offensif, » a dit Miller à Pat Graham de Associated Press. « Et maintenant ils recrutent tout ce personnel pour l’aider à gagner ? Il n’y a pas de limites pour lui. »\n« Quand vous avez un quarterback confiant, qui va sur le terrain, qui prend ses responsabilités, et qui fait toutes ces super choses, tout le monde s’en nourrit. Ca enthousisame tout le monde. »\nLes Bears n’ont pas été vendus\nChicago a eut la mauvaise surprise de voir son compte Twitter hacké ce week-end pour annoncer la vente de l’équipe à un officiel Saoudien, Turki Al-Sheikh. C’est le groupe de pirates numériques OurMine qui a pris le contrôle du compte des Bears et qui a pu envoyer plusieurs messages aux 1,8 millions d’abonnés avant que l’organisation ne puisse reprendre la main. La franchise a confirmé ultérieurement l’intrusion et a annoncé avoir résolut le problème. Les hackers n’ont pas commis de dégâts et voulaient simplement communiquer semble-t-il.\n« Nos excuses pour le piratage de notre compte aujourd’hui, » a tweeté l’équipe. « Nous revenons dans le match et sommes prêts pour le Pro Bowl »\nLes Bears sont estimés à 2,4 milliards de dollars, et sont détenus par virginia McCaskey, la fille du légendaire fondateur George Halas. L’équipe appartient à la famille depuis plus d’un siècle, et il n’y a aucune signe d’une volonté de la vendre.\nLe même groupe a piraté plusieurs autres comptes de franchises NFL lundi soir, et même celui de la ligue.\nCa c’est du YOLO !\nAlors que le prix des places dans le stade s’envolent pour la grande finale, les parieurs ne sont pas en reste et commencent à s’exciter. BetAmerica a révélé qu’un pari de 110 000 dollars avait été placé sur les 49ers gagnants face aux Chiefs. En cas de réussite, le gain serait de 242 000 dollars. Kansas City reste favori d’un point chez les bookmakers.\nArticles liés chicago bearsdrew lockFreddie KitchensJeff NixonJerry HughesMarshal Yanda


Le milliardaire juif George Soros : « Nous sommes au bord de la 3ème Guerre Mondiale » | Breizatao.com - Actualités\nHome Komzoù dieub / Tribune libre Le milliardaire juif George Soros : « Nous sommes au bord de la...\nLe milliardaire juif George Soros : « Nous sommes au bord de la 3ème Guerre Mondiale »\n« S’il y a un conflit entre la Chine et un allié des Etats-Unis, comme le Japon, alors il n’est pas exagéré de dire que nous serions au bord d’une troisième guerre mondiale » déclare-t-il.\n« Les dépenses militaires augmentent en Russie et en Chine » a-t-il ajouté.\nPour éviter ce scénario, G. Soros appelle les USA à faire une « concession majeure » en acceptant d’intégrer le Yuan chinois comme devise de réserve mondiale via son intégration dans le FMI, en cours de discussion. Une possibilité combattue par Washington qui craint de voir l’hégémonie du dollar prendre fin.\n« Sans cela, il y a un vrai danger de voir la Chine s’aligner sur la Russie politiquement et militairement, et alors le risque d’une troisième guerre mondiale deviendrait réel, donc cela vaut la peine d’essayer ».