CSTB_Etude Hygro Parois Ossature Bois | Bois (matériau de construction) | Humidité relative | Essai gratuit de 30 jours | Scribd\nenregistrerEnregistrer CSTB_Etude Hygro Parois Ossature Bois pour plus tard\nETUDE HYGROTHERMIQUE de l’INFLUENCE de PLUSIEURS PARAMETRES dans des PAROIS à OSSATURES BOIS\nEtude financée par la DHUP, CODIFAB et FBF\nSYNTHESE de l’ETUDE HYGROTHERMIQUE des PAROIS à OSSATURES BOIS\n1. DEFINITIONS ET SYMBOLES\n1.2Caracteristiques des materiaux\n1.2.2 Teneur en eau\n1.2.3 Courbe isotherme de sorption\n1.2.4 Perméabilité à la vapeur d’eau\n1.2.5 Perméance à la vapeur d’eau\n1.2.6 Coefficient de perméance à la vapeur d’eau\n1.2.7 Epaisseur de couche d’air de diffusion équivalente\n2. PRESENTATIONS DES MOYENS DE CALCULS\n3.2Données nécessaires aux modèles de calculs\n3.3Présentation des parois\n3.4Caractéristiques des composants des parois\n3.5Ambiances extérieures et intérieures\n3.5.2 Ambiances intérieures\n4. DETAILS DES CONFIGURATIONS ET DES CAS DE FIGURES CALCULES\n5. RESULTATS DE CALCULS ET ANALYSES\n5.1Cas de figure de la configuration 1\n5.2Cas de figure de la configuration 2\n5.3Cas de figure de la configuration 3\n5.4Cas de figure de la configuration 4\n5.5Autres Cas de figure\n5.6.1 Influence du type d’isolant\n5.6.2 Influence de la barrière à la vapeur d’eau\n5.6.3 Influence de la caractéristique de perméance à la vapeur d’eau du pare pluie\n5.6.5 Influence de la production de vapeur dans le local (W/n)\n5.6.6 Influence de la configuration\n5.6.7 Influence des fentes\n5.6.8 Influence de l’épaisseur de la structure\n5.6.9 Influence du voile travaillant de contreventement\nParamètrage entre barrière à la vapeur d’eau et voile travaillant de contreventement\nDiffusivité hydrique Taux de production\nDensité de flux de liquide\nDensité de flux de vapeur\nPerméabilité liquide du\nChaleur latente de\nMasse Taux de renouvellement d’air\nPression partielle de\nPression de succion ou\nsat Pression de vapeur saturante\nv , sat\nq Densité de flux de chaleur\nk Débit massique Knüdsen\nDébit massique diffusif\n[h 1 ]\néquivalente Constante des gaz parfaits\néquivalente pour la\nTeneur en eau massique\nTeneur en eau en masse par volume\nd’eau de l’air\nViscosité cinématique du\nMasse volumique Humidité relative Teneur en eau volumique\n[kg/kg ] ou en\n[m 3 /m 3 ] [°C]\n[kg/m 3 ] [-]\n[m 3 /m 3 ]\nLe marché de la construction à ossature bois est en évolution tant qualitative que quantitative. Par ailleurs l’augmentation du niveau réglementaire des performances thermiques des enveloppes des bâtiments génère une demande croissante de parois à forte isolation thermique, impliquant la mise en œuvre de doublages isolants. Ces nouveaux standards constructifs sont aujourd’hui en dehors des domaines d’application des documents normatifs concernant la filière bois construction.\nDe plus, on constate une demande croissante des parois permettant un maximum de transferts d’humidité suite à l’apparition sur le marché de barrières et matériaux plus perméables à la vapeur d’eau ainsi que la conception de systèmes constructifs (d’origine scandinave, allemande, suisse, autrichienne,…) autorisant de forts transferts d’humidité dans les parois.\nLes dispositions constructives de l’actuel DTU 31.2 - Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois - rendent obligatoire la mise en œuvre de barrières à la diffusion de vapeur, caractérisées en terme de résistance à la diffusion à la vapeur d’eau par des valeurs Sd minimales de 18 m. Cette valeur de Sd relativement élevée ne permet pas des transferts de vapeur importants. Le DTU 31.2 comporte également une règle dite des « 2/3 – 1/3 » en ce qui concerne les doublages intérieurs et la position du film barrière à la vapeur d’eau, qui est incompatible avec les configurations de parois actuelles et qui ne prend pas en compte le comportement dynamique et les propriétés hygroscopiques des matériaux.\nL’objectif de la présente étude est donc de mettre en évidence l’incidence des différents constituants des parois à ossature bois sur les transferts de vapeur d’eau. L’analyse des différents résultats doit permettre à la commission de normalisation du DTU 31.2 de statuer sur la révision de fond entreprise sur le DTU 31.2 qui démarrera début 2011.\nPour atteindre cet objectif des calculs de transferts couplés température-humidité à travers des parois verticales à ossatures bois doivent être réalisés.\nCe document n’est pas normatif. Il ne remplace pas le DTU 31.2. Il ne préjuge en rien sur les décisions émisent par la commission de normalisation.\nDans toute paroi de bâtiment se produisent à la fois des échanges thermiques et des transferts de vapeur d'eau qui dépendent les uns des autres. Par exemple, la figure 1 représente les échanges hygrothermiques d'une toiture inclinée en fonction des conditions intérieures et extérieures.\nFigure 1 - Représentation schématique des effets de température et d'humidité et de leurs directions .\nLa plupart des matériaux utilisés dans la construction des bâtiments sont des matériaux poreux dont une partie et éventuellement la totalité des pores sont interconnectés, les rendant perméables à la vapeur d'eau. Par ailleurs, certains matériaux sont hygroscopiques, c'est-à-dire qu'ils sont aptes à fixer l'humidité ce qui peut induire des modifications de leurs caractéristiques physiques, notamment mécaniques et thermiques. À titre d'exemple, l'humidité captée peut augmenter la conductivité thermique des matériaux jusqu'alors isolants induisant une dépense d'énergie supérieure en chauffage. Il est alors nécessaire de contrôler les transferts d'humidité afin de limiter la dégradation des matériaux pouvant entraîner d'une part une fragilisation structurelle et d'autre part un affaiblissement de leurs propriétés physiques. Les dégradations structurelles ne sont pas les seuls phénomènes à craindre, un autre facteur doit être pris en compte : le niveau de confort des occupants. En effet, un excès ou un manque d'eau peuvent être la cause d'un inconfort plus ou moins sensible pour les occupants. Les symptômes les plus couramment rencontrés sont l'apparition de condensation sur les fenêtres, de moisissures sur les murs et de réactions allergiques provenant de ces moisissures. Il faut donc se préoccuper de ces phénomènes tant pour l'occupant que pour la pérennité du patrimoine immobilier. Il est important de déterminer où et quand des risques nuisibles d'humidité sont à craindre pour mieux les prévenir. De plus, les renforcements prévus de l'isolation thermique de l'enveloppe des bâtiments neufs et son extension aux bâtiments existants sont susceptibles de modifier notoirement leur équilibre hygrothermique. La gestion de l'eau doit donc être prise en compte dès la conception des bâtiments neufs pour réduire les risques de désordres ultérieurs et lors d'une réhabilitation pour préserver le bâti.\nLes résultats sont analysés pour déterminer l’influence sur ces transferts d’humidité des différents produits intégrés à la paroi et notamment les pares vapeur et les panneaux de voile travaillant de contreventement qui sont considérés comme des barrières à la vapeur d’eau vis-à-vis des autres produits. Différentes configurations ont été définies par les demandeurs pour valider ces influences sur une représentativité des parois rencontrées dans la construction. Les conditions d’humidité dans les différents matériaux sont obtenues à partir de calculs effectués avec le logiciel « WUFI ». Ce logiciel a été développé par le Fraunhofer Institut Bauphysik de Holzkirchen en Allemagne. Il a été validé par des mesures en situations réelles par l’institut. Depuis que le CSTB utilise cet outil, il a été comparé à d’autres logiciels développés par EDF et par les universitaires sur des cas concrets. De plus depuis deux ans une étude spécifique sur les constructions à ossatures bois a été engagée. Des mesures sont réalisées dans les parois et des comparaisons ont été réalisées avec les résultats obtenus par le logiciel avec comme données d’entrées les différentes conditions aux limites. Toutes ces études\nont montré que le logiciel WUFI a donné des résultats très proches des mesures dans les limites acceptables de l’utilisation de l’ouil. Cet outil a été utilisé pour définir les limites d’utilisation de produits et (ou) procédés dans le cadre de l’Avis Technique. Les données d’entrées par contre ont une incidence non négligeable sur les résultats de calculs. Dans cette étude les différents paramètres d’entrée ont été définis avec les demandeurs. Les objectifs de cette étude sont d’étudier tous les paramètres influençant les transferts hygrothermiques à travers les parois à ossature bois. Les paramètres pouvant influencer les transferts sont les suivants :\n- 1- le climat (4 zones climatiques, Nancy, Brest, La Pesse (Montagne) et Nice),\n- 2- le type d’isolant thermique entre montants (trois types d’isolant, Laine minérale (MW), ouate de cellulose (CF) et fibre de bois (WF)),\n- 3- l’emplacement du voile travaillant de contreventement(côté intérieur ou côté extérieur),\n- 4- le type de voile travaillant de contreventementdont la caractéristique µ est variable,\n- 5- le type de barrière à la vapeur d’eau (4 valeurs de Sd 18, 10, 5m et sans),\n- 6- l’emplacement de la barrière à la vapeur d’eau (côté intérieur ou au milieu de la paroi),\n- 7- le doublage intérieur (association d’une isolation intérieure avec différents types d’isolant),\n- 8- l’isolation extérieure (association d’une isolation extérieure avec différents types d’isolants),\n- 9- la largeur des montants (deux largeurs de montants),\n- 10- climat intérieur (W/n= 5g/m 3 sauf en période estivale).\nLes paramètres sont nombreux. De plus, pour chacun des paramètres, différentes valeurs sont à prendre en compte. Le nombre de cas peut être considérable si l’ensemble des cas de figure potentiel est calculé. Il faut dans ce cas dissocier les influences des paramètres et les analyser séparément. Ensuite une analyse est réalisée dans sa globalité pour faire ressortir les paramètres les plus importants et ainsi ne garder que les cas critiques.\n1.1 HUMIDITE RELATIVE\nL’humidité absolue W de l’air est définie comme étant la quantité de vapeur d’eau\ncontenue dans l’air. Elle est exprimée en kg/m 3 :\nOù V est le volume de l’échantillon de l’air humide et m v la masse de vapeur d’eau\nSi l’air n’est pas saturé d’humidité alors l’humidité absolue de l’air est inférieure à celle obtenue à la saturation. On peut de ce fait définir une grandeur φ correspondant au\nrapport entre l’humidité absolue et sa valeur à la saturation :\nCette grandeur est également fréquemment notée HR.\n1.2 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX\nLa porosité d’un matériau est le rapport du volume des vides sur le volume total.\nTeneur en eau massique : u La teneur en eau massique d’un matériau est le rapport de la masse d’eau contenue dans\nle matériau sur la masse du matériau sec. Elle est exprimée en kg/kg :\nOù m e est la masse d’eau contenue dans le matériau et m s la masse du matériau à l’état sec\nTeneur en eau en masse par volume : w La teneur en humidité en masse par volume est le rapport de la masse d’eau sur le volume du matériau sec. Elle est exprimée en kg/m 3 . Il existe une relation entre la teneur en eau massique et la teneur en eau en masse\npar volume :\nest la masse volumique du matériau sec.\nTeneur en eau voileumique : ψ La teneur en eau volumique est le rapport du volume d’eau sur le volume du matériau sec. Elle peut être déterminée à partir de la teneur en eau massique à l’aide de\nest la masse volumique du matériau sec et\ncelle de l’eau ( 997,6 .kg/m 3 à\nCourbe traduisant l’accroissement de la teneur en eau en fonction de l’humidité relative pour un matériau donnée à une température donnée.\n1.2.4 PERMEABILITE A LA VAPEUR D’EAU\nLa perméabilité d’un matériau δ p définit sa capacité à se laisser traverser par un fluide sous l’action d’une pression entre ses deux faces opposées. Il s’agit du rapport de la quantité de vapeur d’eau traversant un matériau par unité d’épaisseur, de temps et par unité de différence de pression de vapeur régnant de part et d’autre du matériau. Cette grandeur dépend des caractéristiques physiques du matériau telles que le diamètre des pores, la géométrie des vides, l’épaisseur…\n1.2.5 PERMEANCE A LA VAPEUR D’EAU\nLa perméance d’un matériau homogène est le rapport de la perméabilité à la vapeur d’eau du matériau et de son épaisseur.\n1.2.6 COEFFICIENT DE PERMEANCE A LA VAPEUR D’EAU\nOn définit le facteur de résistance à la diffusion d’un matériau comme le rapport de la perméabilité à la vapeur d’eau de l’air sur sa propre perméabilité.\nAvec la perméabilité à la vapeur d’eau de l’air :\nOù p 0 est la pression atmosphérique en Pa\n1.2.7 EPAISSEUR DE COUCHE D’AIR DE DIFFUSION EQUIVALENTE\nIl s’agit de l’épaisseur d’une couche d’air telle qu’elle ait la même perméance qu’une couche de matériau d’épaisseur d donnée.\n1.3 TRANSFERT D’HUMIDITE\nLe transport d’humidité en milieux poreux résulte d’une composition de différents phénomènes à l’origine du mouvement de chacune des phases présentes (liquide et vapeur). La part de chacun de ces mécanismes sur la quantité d’eau fixée dépend particulièrement des propriétés du matériau (porosité), des conditions climatiques dans lequel il est placé (pression et température) et enfin de la nature de la phase aqueuse (liquide ou vapeur). On abordera successivement les transferts dans la phase gazeuse puis les transferts induits par la présence de pores remplis d’eau.\nLes phénomènes physiques de transferts couplés de chaleur et d’humidité sont à l’heure actuelle assez largement connus. Ils résultent du transport simultané des phases liquide et gazeuse présentes dans le milieu poreux.\nL’évaluation des risques encourus nécessite une bonne connaissance du climat environnant. En effet, l’humidité relative, la température mais aussi la pluie battante, le vent et l’ensoleillement sont autant de paramètres intervenant dans la création d’une ambiance environnante plus ou moins propice à ces problèmes d’humidité.\nPour l’ambiance intérieure l’humidité relative correspond à la quantité d’eau contenue dans l’air extérieur qui entre dans le local auquel est ajoutée la quantité d’eau produite à l’intérieur du local (cuisson, production humaine, etc…).\nLa production de vapeur est définie par :\nG : taux de production d’humidité intérieure en kg/h\n: taux de renouvellement d’air en h -1\n: volume intérieur du bâtiment en m 3\nUn ensemble de valeurs est donné pour approximer (appelé également classe d’hygrométrie et noté W/n) dépendant de la classe du bâtiment. Les valeurs de W/n définient dans les DTU sont :\nW/n ≤ 2.5 g/m 3\nZone de stockage ; bureau ; commerce\n2.5 g/m 3 < W/n ≤ 5 g/m 3\nLogements à faible taux d’occupation\n5 g/m 3 < W/n ≤ 7.5 g/m 3\nLogements à fort taux d’occupation, gymnases, cuisines, cantines,\n7.5 g/m 3 < W/n\nBâtiments spéciaux : piscines, brasseries, laveries\nTableau 1 : excès d’humidité pour chaque classe d’hygrométrie\nLe logiciel utilisé « WUFI » est un logiciel du commerce. Ce logiciel est basé sur la résolution des équations définies ci-avant. C’est un logiciel qui permet de simuler les transferts thermiques, de vapeur d’eau et d’eau liquide. Le logiciel WUFI permet, à partir des paramètres d’entrée, de simuler la température et l’humidité en tous points des produits constituants la paroi. La description du logiciel WUFI est donnée en ANNEXES. Les calculs seront réalisés pour simuler les transferts sur une période de trois ans et pour un local situé à Nancy, Brest, La Pesse et Nice.\nLe pare vapeur est supposé continu et correctement posé (aucun trou). La lame d’air ventilée dont il est question par la suite est celle située entre le bardage rapporté et le reste de la paroi. Selon les configurations, elle existe ou non et quand elle existe, elle est ventilée.\nLes transferts d’air sont négligés.\n3.2 DONNEES NECESSAIRES AUX MODELES DE CALCULS\nLes paramètres d’entrée pour chaque constituant sont les suivants :\n- la résistance à la diffusion de vapeur d’eau (µ, sans dimension) (\n- la courbe de sorption (variation de la teneur en eau d’un produit en équilibre dans des ambiances à différents taux d’humidité),\n- la conductivité thermique ( , en W/(m.K)),\n- la chaleur spécifique (Cp, en J/(kg.K)),\n- la porosité (sans dimension),\n- la masse voileumique (ρ, en kg/m 3 ).\n3.3 PRESENTATION DES PAROIS\nLes parois ont été choisies en collaboration avec les représentants des professions des constructeurs de maisons à ossatures bois et des fabricants de matériaux intervenants dans les parois.\nLa paroi de référence correspond à la configuration 1. Ensuite les autres configurations ont été définies en fonction des pratiques de mise en œuvre rencontrées ces derniers temps sur les chantiers. De plus ces parois sont des configurations destinées à répondre à la RT 2012.\nCes différentes configurations sont représentées ci-après :\nLa configuration 1 est une configuration classique représentative du marché actuel.\nFigure 2 - Représentation schématique de la paroi CONFIGURATION 1.\nLa configuration 3 correspond à la configuration 2 avec le voile travaillant de contreventement cette fois placé du côté intérieur entre les deux couches d’isolant et avec le rajout d’une isolation complémentaire du côté extérieur.\nFigure 4 - Représentation schématique de la paroi CONFIGURATION 3.\nLa configuration 2 est une configuration classique auquelle il a été rajouté un isolant du côté intérieur. Cette isolation est donc placée entre la plaque de plâtre et la barrière à la vapeur d’eau.\nFigure 3 - Représentation schématique de la paroi CONFIGURATION 2.\nLa configuration 4 correspond à la configuration 3 avec le voile travaillant de contreventement placé du côté intérieur mais en ne mettant pas de couche d’isolation du côté intérieur.\nFigure 5 - Représentation schématique de la paroi CONFIGURATION 4.\nD’autres configurations ont été analysées et notamment pour définir l’importance d’un passage dans la barrière à la vapeur d’eau et de l’incidence des climats.\nFigure 6 - Représentation schématique de la paroi CONFIGURATIONS complémentaires.\n3.4 CARACTERISTIQUES DES COMPOSANTS DES PAROIS\n3.4.1 LISTE DES COMPOSANTS\nLes parois définies ci-dessus comportent :\nUn revêtement extérieur\nUne lame d’air ventilée (l’air de la lame d’air sera suffisamment ventilé pour\nque sa température et humidité soient égales à la température et l’humidité de l’air ambiant extérieur), Un pare pluie,\nUn isolant entre le montant de l’ossature,\nUn montant d’ossature bois en sapin\nUn voile travaillant de contreventement réalisé par des plaques d’OSB type III\nou IV ou CTB X, (fixé à différents endroits de la paroi suivant les cas de figures), Un pare vapeur (avec des valeurs de Sd différentes suivant le cas de figure),\nUne seconde couche d’isolant,\nune plaque de plâtre cartonnée.\nTableau 2 : Caractéristiques des différents composants des parois.\n3.5 AMBIANCES EXTERIEURES ET INTERIEURES\n3.5.1 AMBIANCES EXTERIEURES\nLes climats des ambiances extérieures utilisés dans les calculs sont les suivants :\n- Un climat de plaine défavorable (NANCY),\n- un climat de zone côtière (BREST),\n- un climat de montagne (LA PESSE),\n- un climat méditérannéen (NICE).\nLes calculs sont effectués pour une paroi verticale exposée au nord.\n3.5.2 AMBIANCES INTERIEURES\nEn hiver (1 er octobre – 30 avril)\nLa température de l’ambiance intérieure est prise égale à 20°C en hiver T = 20∞C\nL’humidité relative intérieure correspond à la quantité d’eau contenue dans l’air extérieur qui entre à l’intérieur du local auquel est ajoutée une quantité d’eau correspondant à la production de vapeur d’eau de cuisson, par les humains, lors des douches, …\nW/n = 5 g/m 3\nW/n = 2.5 g/m 3\nv _ ext\nTableau 3 : Définitions des humidités intérieures.\nEn été (1 er mai – 30 septembre) En été la température intérieure augmente progressivement du 1 mai au 31 juin pour atteindre 25°C. Ensuite cette température est maintenue du 01 juillet au 31 aout. Enfin\nla température décroit progressivement du 01 septembre au 30 septembre pour atteindre 20°C.\nW/n = 5 g/m 3 sans production en été\nA partir des différentes configurations définies ci-avant, les différents paramètres variables choisis sont les suivants :\n- Le climat (NANCY, LA PESSE, BREST et NICE),\n- La perméabilité à la vapeur d’eau du pare pluie,\n- Le type d’isolant,\n- La perméabilité à la vapeur d’eau de la barrière,\n- La perméabilité à la vapeur d’eau du contreventement.\nSur la configuration 1, qui correspond au cas de figure classique, les calculs réalisés doivent mettre en évidence l’incidence du type de barrière à la vapeur d’eau et du type de voile travaillant de contreventement.\nSur la configuration 2 les influences, du type d’isolant ; du type de barrière à la vapeur d’eau ; du type de voile travaillant de contreventement ; du pare pluie ; et du climat, ont été étudié à partir des calculs effectués.\nSur la configuration 3, les mêmes paramètres ont été analysés.\nSur la configuration 4 seules ont été étudiées les influences de la barrière à la vapeur d’eau et du type de voile travaillant de contreventement.\nEnfn les autres configurations doivent permettrent de mettre en évidence les influences spécifiques comme les mals façons sur la barrière (fentes) ; les climats intérieurs en fonction de la production interne de vapeur d’eau ; et des lames d’air parasites.\nUn taux d’humidité excessif dans une paroi à ossature bois peut générer :\n∑ Une corrosion des assembleurs\n∑ Une croissance de bactéries\n∑ Un développement de moisissures et pourritures\n∑ Une augmentation du risque d’attaques de termites et autres insectes\nParmi tous les cas de figures et toutes les configurations de parois soumis à l’étude, seules seront retenues celles qui :\n∑ Présentent des effets acceptables sur la santé des occupants en limitant la production des spores de moisissures entrant dans le milieu intérieur.\n∑ Ne présentent pas de perte de résistance mécanique au cours du temps, ce qui génère des problèmes de sécurité pour les occupants des bâtiments.\nLes effets sur la santé et la qualité de l’air intérieur atténués par de bonnes pratiques constructives à savoir une conception limitant l’humidité de surface des matériaux, une séparation physique continue entre l’intérieur du mur et le volume intérieur de la construction (un revêtement intérieur en plaque de plâtre, la pose d’un pare-vapeur continu permettent cette séparation) Concernant ce paramètre, l’évaluation des cas de figures calculés sera faite au cas par cas et ceux présentant des humidités de surface élevées (supérieures à 30 % en masse, pendant plusieurs semaines) seront écartés. Les dégradations mécaniques sont quant à elles dues à l’attaque de champignons de pourriture. Le processus d’attaque fongique du bois ou des matériaux à base de bois est divisé en trois étapes :\n1. Etablissement du champignon\n2. Croissance et infestation\nIl est établit que l’infestation du bois produit de l’eau, il est donc plus difficile d’arrêter une attaque fongique, même n’ayant pas encore dégradé le bois, que de la prévenir. Pour l’interprétation des calculs des différents cas, l’interprétation sera effectuée en conséquence : seules seront retenus les compositions de paroi permettant d’éviter l’établissement et la croissance des champignons de pourriture.\nLa germination des spores de champignons n’est déclenchée que si un ensemble de conditions sont réunies, au même moment, à savoir :\n∑ Une humidité au-delà d’un seuil\n∑ Des températures adéquates\n∑ Des nutriments disponibles\n∑ Des bois non naturellement durables ou insuffisamment préservés\n∑ L’absence d’autres champignons antagonistes.\nLes éléments de structure en bois doivent avoir une durabilité naturelle ou conférée compatible avec la classe d’emploi 2. La classe d’emploi 2 est définie dans la norme NF EN 335-1, comme une situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois est sous abri et non exposé aux intempéries mais où une humidité ambiante élevée peut conduire à une humidification occasionnelle mais non persistante.\nL’interprétation des travaux sera donc basée sur cette définition : l’humidité dans les parois, pour être jugée satisfaisante, ne pourra être qu’occasionnellement (moins de 8 semaines par an) supérieure à 23% en masse. Cette limite de 23% est basée sur des travaux en laboratoire et sur des expériences reconnues et réussies, prenant en compte\nSYNTHESE de l’E TUDE HYGROTHERMIQUE des PAROIS à OSSAT URES BOIS\nles diverses conditions de g ermination des spores et les hypothèses\nchapitre 2 du présent rapp ort. Il est à noter que la durée de 8 semai nes au-delà de 23% est défavorable même si e lle est atteinte en plusieurs fois 1 semain e. Les périodes au-\nà une semaine ne seront pas comptab ilisées, n’étant pas\nsuffisamment longues pour provoquer le développement fongique.\ndelà de 23% inférieures\nde calcul décrites au\nVoici un exemple de grap he pouvant servir d’aide pour juger de solution constructive en fon ction des éléments exposés ci-dessus.\nFigure 7 - Représentation schématique de l’acceptabilité de la paroi vis- à-vis de l’humidité.\nUne autre propriété influant le comportement du matériau bois à l’hum idité est sa capacité à pouvoir contenir à la fo is de l’eau libre et/ou de l’eau liée. L’e au est dite liée ou\nest « retenue » chimiquement (liaisons h ydrogènes) par les\nfibres de bois. Les molécule s d’eau sont alors fixées dans le matériau l ui-même. L’eau libre\nou capillaire, donc liquide,\nmasse) dépasse le point de saturation des fibres. Le point de saturatio n des fibres est pour\nles principales essences rés ineuses utilisées en structure, atteint lorsq ue l’humidité du bois dépasse 30% en masse.\nde bois (panneaux,\nLes cas de calcul où l’hu midité de bois ou des matériaux à base\nhygroscopique quand elle\napparaît dans le bois lorsque son taux d ’humidité (en % en\nisolants) dépasse 30% se ra donc également un critère rédhibitoire , la présence d’eau liquide dans une paroi ferm ée étant très difficile à évacuer.\nOutre les critères d’appariti on des champignons de moisissure ou de p ourriture, la prise en compte des classes de serv ice telles que définies dans l’Eurocode 5 (N F EN 1995-1-1) sera abordée dans le cadre de l ’étude pour la prise en compte de phénom ènes de fluage des structures en bois exposé es à l’humidité. De fait, certaines config urations de parois, devront être justifiée méc aniquement avec un calcul Eurocode réa lisé en prenant les paramètres de la classe de service 3.\nLes paragraphes qui suiven t sont classés par configuration. Pour chaque configuration, le schéma de la paroi est repris afin de vis ualiser les éléments de la paroi. Un tableau à c ôté de ce schéma reprend les caractéristi ques principales des constituants de la paroi. Le tableau de résultats repr end la référence du cs de figure à calculer ; la teneur en eau de\nla paroi en totalité ; l’évolu tion de cette teneur en eau d’une année s ur l’autre ; la teneur en eau et l’humidité relativ e maximale de l’isolant côté intérieur ; la teneur en eau et le\nteneur en eau sont\ntaux d’humidité du voile d e contreventement. Enfin des critères de\ndonnés notamment si la pa roi dépace 23 et 30% de teneur en eau. Le tableau d’analyse synthé tique met en avant les critères d’interprétat ion.\nLes risques d’humidification et de condensation sont définis dans les tableaux suivants par rapport aux critères d’interprétation décrits ci-dessous :\n∑ Pas de risque\n∑ Risque potentiel\n∑ Risque permanent\nLe niveau « pas de risque » correspond à des cas de figure où l’humidité globale de la paroi n’augmente pas au cours du temps, et où chaque matériau constitutif de la paroi (localement ou dans son intégralité) ne dépasse jamais 23 % d’humidité ou dépasse 23% d’humidité sur des périodes et des fréquences comme exposées plus haut et ne dépasse jamais 30% d’humidité. Ces cas de figure classés « pas de risque » ne présentent pas non plus de fortes humidités surfaciques pouvant générer des moisissures ou impacter la santé des utilisateurs du bâtiment.\nLe niveau « risque maîtrisable » correspond à des cas de figures qui dans un premier temps ne remplissent pas les conditions du niveau « pas de risque » mais qui avec des aménagements dans les hypothèses de calcul par rapport à l’utilisation du bâtiment peuvent bénéficier du classement dans la catégorie « pas de risques ». Une hypothèse de calcul modifiable est par exemple la réduction de l’hygrométrie du local : d’un W/n de 5 g/m 3 (hypothèse de calcul initiale), on passe à un W/n de 2,5 g/m 3 .\nIl est à noter que le maître d’ouvrage devra alors s’engager sur un taux de renouvellement d’air permettant de respecter la condition W/n ≤ 2,5 g/m 3 .\nLe niveau « risque permanent » ne remplit ni les conditions du niveau « pas de risque », ni les conditions du niveau « risque maîtrisable ».\n5.1 CAS DE FIGURE DE LA CONFIGURATION 1\nLa configuration 1 correspond au cas classique de paroi en ossature bois. les cas de figure de 130 à 145 et 162 à 165 et 172 à 175 doivent permettre de vérifier l’incidence du type de barrière à la vapeur d’eau et du type de contreventement.\nVoile travaillant de contreventement\nMW(laine minérale) ; WF (fibre de bois) ; CF (Ouate de cellulose) ; N (Nancy) ; Sd (valeur Sd)\nTableau 4 : Valeurs des variables des caractérisiques des parois pour la CONFIGURATION 1.\n5.2 CAS DE FIGURE DE LA CONFIGURATION 2\nCette configuration correspond à la configuration 1 auquelle il a été rajouté une isolation intérieure entre le pare vapeur et la plaque de plâtre.\nLes douze premiers cas de figure (1 à 12) permettent de mettre en évidence la différence entre les types d’isolant et la barrière à la vapeur d’eau.\nLes neuf cas de figure suivant (13 à 23) permettent de vérifier l’importance du type de panneau de voile travaillant de contreventement.\nLes trois cas de figure suivant (25 à 27) permettent de vérifier l’incidence du pare pluie.\n28 à 69 doivent mettre en avant l’incidence des ambiances\nTableau 5 : Valeurs des variables des caractérisiques des parois pour la CONFIGURATION 2 (type d’isolant et barrière à la vapeur d’eau).\nTableau 6 : Valeurs des variables des caractérisiques des parois pour la CONFIGURATION 2\nTableau 7 : Valeurs des variables des caractérisiques des parois pour la CONFIGURATION 2 (pare pluie).\n28 B -M - Ni\n– M -Ni\n31 – M -Ni\n– 49 – 66\n33 – M -Ni\n– 51- 67\n34 – M -Ni\n– 52 - 68\n35 – M\nB – M -Ni\nMW(laine minérale) ; WF (fibre de bois) ; CF (Ouate de cellulose) ; B (Brest) ; M (La pesse) ; Ni (Nice) ; Sd (valeur Sd)\nTableau 8 : Valeurs des variables des caractérisiques des parois pour la CONFIGURATION 2 (Climats).\n5.3 CAS DE FIGURE DE LA CONFIGURATION 3\nPour la configuration 3 les cas de figure de 76 à 125 doivent permettre de vérifier l’incidence des différents paramètres définis pour la configuration 1 :\n- Type d’isolant,\n- Type de barrière à la vapeur d’eau\n- Ambiances extérieures.\n– 95 -107 -120\nN- B – M -Ni\n– 96 -109\n85 – 97 – 110 -122\n8 7– 98\n– 99 -113 -124\nMW(laine minérale) ; WF (fibre de bois) ; CF (Ouate de cellulose) ; N (Nancy) ; B (Brest) ; M (La pesse) ; Ni (Nice) ; Sd (valeur Sd)\nTableau 9 : Valeurs des variables des caractérisiques des parois pour la CONFIGURATION 3.\n5.4 CAS DE FIGURE DE LA CONFIGURATION 4\nPour la configuration 4 les cas de figure de 152 à 154 doivent permettre de vérifier\nl’incidence du voile travaillant de contreventement placé du côté intérieur et sans\nisolation complémentaire intérieure.\nTableau 10 : Valeurs des variables des caractérisiques des parois pour la CONFIGURATION 4.\n5.5 AUTRES CAS DE FIGURE\nCas de figure du :\n- 126 bis pour vérifier l’incidence de la lame d’air entre la plaque de plâtre et la barrière à la vapeur d’eau,\n- 20 bis pour vérifier l’incidence de l’épaisseur du montant,\n- 20-3 ; 20-4 ; 20-5 ; 20-6 pour vérifier l’incidence d’une fente dans la barrière à la vapeur d’eau,\n- 1 ; 2 et 3 bis et ter pour vérifier l’incidence du climat intérieur et surtout du coefficient W/n,\n- 155 à 157 pour vérifier l’incidence de lame d’air parasite dans la paroi.\nVoile travaillant de\nAvec lame d’air configuration 3\nAvec montant 220 mm\nAvec fente de 0,8 mm\nAvec fente de 1 mm\nAvec fente de 2 mm\nAvec fente de 5 mm\nW/n =5 sauf en été\nW/n = 2,5 même en été\nIncidence d’une lame d’air de 20\nmm entre la barrière à la vapeur\nd’eau et l’isolant\nIncidence d’une lame d’air entre\nle montant et l’isolant\n5.6 CONCLUSIONS GENERALES\nLe but de l’étude est de définir l’incidence des différents paramètres sur les transferts hygrothermiques à travers les parois de bâtiment à ossature bois afin d’apporter les éléments nécessaires à l’évolution des Documents Techniques Unifiés (DTU).\nL’analyse de ces incidences doit permettre de mettre en avant les configurations n’entrainant pas de condensation.\nLes hypothèses de calculs sont les suivantes :\n- Les transferts d’air ne sont pas pris en compte,\n- Les lames d’air à l’intérieur de la paroi sont des lames d’air non ventilées,\n- Une lame d’air donnant sur l’ambiance intérieure ou extérieure est considérée comme ayant les mêmes caractéristiques de température et d’humidité que l’ambiance avec laquelle elle est en contact,\n- Les climats utilisés pour les calculs sont des climats moyens rencontrés sur 10 ans,\n- L’exposition de la paroi est au nord\n- Le local est non climatisé.\nLes configurations ont été définies lors de réunions du groupe de travail regroupant les représentants des financeurs de l’étude. Ces configurations ne sont pas exhaustives. Les configurations choisies ont été définies afin de faire ressortir le maximum de paramètres.\nSont décrites ci-après les influences de chacun des paramètres l’un après l’autre. Ensuite une analyse générale en est faite.\nL’analyse de l’influence du type d’isolant est basée sur les résultats de calculs N° 1 à 12.\nLes isolants de type végétal (fibres de bois, ouate de cellulose, etc base de produit absorbant la vapeur d’eau.\nsont des isolants à\nDe ce fait quand les niveaux de teneur en eau sont proches des limites de condensation ces isolants absorbent l’humidité et permettent de retarder voir empécher dans certains cas ces condensations.\nPour une produit très absorbant, ce déphasage sera plus important.\nCe mécanisme de déphasage se produit également lors de la désorption. Le produit reste plus longtemps humide.\nDans ces conditions, la teneur en eau de l’isolant, et notamment de l’isolant côté intérieur dans les configuration 2 et 3, peut atteindre, pour une fibre de bois, 58 kg/m 3 ce qui correspond à une conductivité thermique de 0,43 W/(m.K) ce qui réduirait les performances thermique de la paroi.\n5.6.2 INFLUENCE DE LA BARRIERE A LA VAPEUR D’EAU\nLes résultats utilisés pour cette analyse sont ceux issus des calculs N°1 à 12 ; 134 à 145 ; 162 à 165 et 172 à 175.\nPour les différentes barrières à la vapeur d’eau il s’avère que plus la caractéristique Sd est faible et plus la teneur en eau des différents composants et notamment le voile travaillant de contreventement, lorsqu’il est placé à l’extérieur, est importante.\nUne paroi, comportant un voile travaillant de contreventement, en position extérieure, et sans barrière à la vapeur d’eau et quelque soit le type d’isolant utilisé, aura des condensations qui seront en augmentation d’une année sur l’autre. De plus les montants de la structure de la paroi verront leurs teneurs en eau en augmentation d’une année sur l’autre . Au bout de quelques années la structure et la paroi dans sa totalité verront leurs durabilités très dégradées.\nLa configuration 1, comportant une barrière à la vapeur d’eau ayant un Sd de 18m ou de\n5m et associée à un voile travaillant de contreventement dont le Sd est inférieur ou égale\nà 1 m, ne\nprésente pas de condensation.\n5.6.3 INFLUENCE DE LA CARACTERISTIQUE DE PERMEANCE A LA VAPEUR D’EAU DU\nLes résultats utilisés pour cette analyse sont ceux issus des calculs N°25 à 27 et 1 à 3\nLe pare pluie, qu’il soit ou non HPV (hautement perméable à la vapeur d’eau (Sd 0,1 m)), ne modifie pas les risques de condensation dans la mesure ou il répond aux spécifications du DTU 31.2.\n5.6.4 INFLUENCE DES CLIMATS\nLes climats ont une incidence sur les transferts de vapeur d’eau et donc sur les risques de condensation dans les parois.\nLe taux d’humidité intérieur est directement relié au taux d’humidité du climat extérieur puisque l’air dans les locaux provient de l’extérieur. Les teneurs en eau de l’air ont donc une incidence sur les teneurs en eau des différents composants de la paroi.\nLes résultats de calculs des configurations 2 et 3 montrent beaucoup de risque de condensation. Ces risques sont surtout situés dans la surisolation intérieure. En analysant le comportement de ces parois il s’avère que l’humidité provenant de l’intérieur du local est bloqué par la barrière à la vapeur d’eau et que la teneur en eau de la surisolation est fonction du taux d’humidité intérieur. Cette vapeur d’eau dans la surisolation va rencontrer des produits de plus en plus froids en allant vers la barrière à la vapeur d’eau. La conjugaison d’une température plus froide, d’un apport de vapeur d’eau directement lié au climat et une barrière à la vapeur d’eau qui va freiner le transfert de vapeur d’eau va entrainer une accumulation d’eau jusqu’aux condensations.\nC’est pour cette raison que les climats extérieurs qui contiennent le plus d’eau dans l’air sont les climats qui entrainent le plus de condensation. C’est le cas pour le climat de Brest et celui de Nice.\nPar contre les risques de condensation au niveau ou à côté du voile travaillant de contreventement lorsqu’il est placé à l’extérieur (configuration 2) sont plus liés à la température du climat extérieur. En effet d’un climat à un autre, la quantité de vapeur d’eau, contenue dans l’isolant dans sa partie prés du voile travaillant de contreventement, sera du même ordre. Par contre la température sera très proche de la température extérieure et le point de rosée sera atteint plus rapidement.\n(Résultats 1 à 3 ; 1bis à 3 bis ; 1ter à 3 ter) (voir définition du W/n page 13)\nLe passage d’une production de vapeur de 5 g/m 3 toute l’année à 5g/m 3 sauf en été permet de diminuer le nombre de condensation. La teneur en eau de l’isolant minéral côté intérieur diminue sensiblement. Par contre pour les isolants végétaux leurs teneurs en eau restent identiques.\nLorsque W/n est réduit à 2,5 g/m 3 (local à faible taux d’occupation) les teneurs en eau diminuent sensiblement pour tous les types d’isolant.\nCertaines configurations avec un W/n de 5 g/m 3 , considérées comme non durables peuvent être fiables avec un W/n de 2,5 g/m 3 .\nAjouter une surisolation entre la plaque de plâtre et la barrière à la vapeur d’eau entraine une augmentation des risques de condensation dans cette partie.\n(Suite à ce constat, la modification de la règle des 1/3 2/3, inscrite dans le DTU 31.2, sera proposer pour limiter ces risques de condensations)\nCes risques sont augmentés si la quantité d’eau contenue dans l’air intérieur est importante. Cette partie est directement liée à l’ambiance intérieure.\nUne surisolation extérieure va réduire les effets de pont thermique et donc de point froid proche de l’intérieur de la paroi. En limitant les points froids dans la paroi, les condensations sont réduites.\nLe voile travaillant de contreventement est une barrière à la vapeur d’eau par rapport aux autres produits (isolants, plaque de plâtre, etc…). S’il est placé du côté extérieur de la paroi, le voile travaillant de contreventement va créer une barrière où il y aura une accumulation de l’humidité. Le phénomène sera amplifié , si la barrière à la vapeur d’eau, du côté interieur, est insuffisante. Cette amplification pourrait entrainer des condensations dommageable à terme.\nPlacé du côté intérieur le voile travaillant de contreventement peut compléter la barrière à la vapeur d’eau. Dans l’hypothése où le voile travaillant de contreventement est employé seul comme une barrière à la vapeur d’eau, il va de soit que les jonctions entre les panneaux doivent impérativement être traiter afin de s’assurer de la continuité de cette barrière.\n(Résultats 19 ; 19-3 ;19-4 ; 19-5 ; 19-6)\nUne des hypothèses retenues est de considérer le film barrière comme continu dans la paroi. C’est donc un film qui est mise en œuvre conformément au DTU et notamment avec des lès qui se chevauchent et ensuite scotchés.\nDes calculs en intégrant des fentes dans la barrière ont permis d’évaluer l’incidence des mauvaises mises en œuvre.\nLorsqu’il existe une discontinuité, la distribution des quantités d’eau va varier et notamment entre la partie intérieure de la paroi et la partie extérieure.\nUne petite fente (0,8 mm) est suffisante pour modifier les répartitions de teneur en eau qui induit une augmentation de la teneur en eau globale de la paroi et surtout du voile travaillant de contreventement lorsqu’il est placé du côté extérieur.\nUne fente de 5 mm (trou important ou absence de chevauchement des lès) entraine un doublement de la teneur en eau du voile travaillant de contreventement.\n5.6.8 INFLUENCE DE L’EPAISSEUR DE LA STRUCTURE\n(Résultats 19 et 19 bis)\nPour une même configuration le fait de passer d’une épaisseur de structure de 145 mm à 220 mm conduit à une répartition de la vapeur d’eau plus homogène dans la paroi. Les différents produits, et la paroi dans sa globalité, voient leurs teneur en eau en % et en masse diminuer.\nUn voile travaillant de contreventement placé du côté intérieur de la paroi pourra être considéré comme une barrière aux transferts de vapeur d’eau ou complément à la barrière.\nLe voile pourra être considéré comme barrière dans la mesure où il est mis en œuvre d’une manière continue et comportant des traitements suffisants entre les joints des panneaux pour rendre la barrière uniforme.\nLa barrière aux transferts de vapeur d’eau ne doit pas occulter l’étanchéité à l’air du bâtiment.\nSi le voile travaillant de contreventement est placé du côté extérieur celui-ci devra être associé à une barrière à la vapeur d’eau, placée du côté intérieur, suffisante pour garantir la pérénité de la paroi.\n5.6.10 PARAMETRAGE ENTRE BARRIERE A LA VAPEUR D’EAU ET VOILE TRAVAILLANT\nPour une paroi classique avec un voile travaillant de contreventement placé à l’extérieur et sans sur isolation intérieure (Configuration 1) le rapport entre les Sd (Sd barrière/ Sd contreventement) des deux produits doit être d’au moins 5.\nPlus généralement le rapport de valeur Sd des deux produits barrières positionnés de part et d’autre de la paroi\n5.6.11 CONCLUSIONS GENERALES\nD’une manière générale les configurations 2 et 3 avec surisolation ont des comportements qui entrainent des condensations fréquentes dans cette surisolation. Ces condensations sont directement liées au taux d’humidité dans l’ambiance intérieure.\nLa solution classique du DTU 31.2 fonctionne. Une paroi comportant une barrière à la vapeur d’eau de 18 m associé à un voile travaillant de contreventement extérieur dont le Sd est inférieur à 5 m ne présente pas de condensation avec un W/n de 5 g/m 3 .\nLa règle des 1/3 2/3 pour une surisolation intérieure n’est pas une règle générale. Il apparait au vue des résultats que cette règle peut s’appliquer en partie courante (au droit des isolants). Par contre au niveau de la structure, un point froid est créé. Ce point froid peut entrainer des condensations qui peuvent se répandre à tout ou partie de l’isolant intérieur. Cette règle n’est pas généralisable facilement. Lorsqu’il y a une surisolation intérieure comprise entre l’intérieur et la barrière à la vapeur d’eau un calcul au cas par cas s’impose pour valider la configuration.\nAvec les transferts d’humidité, les quantités d’eau emmagasinées par les différents composants peuvent être très importantes. Ainsi les problèmes de condensation apparaissent en surface des parois au bout de quelques années et il est souvent trop tard lorsqu’ils apparaissent.\nPour une habitation comportant 4 m 3 de bois, ces composants peuvent accumuler jusqu’à plus d’une tonne d’eau dans des cas critiques.\nTous les calculs sont basés sur des produits ayant des valeurs Sd spécificiques. Ces valeurs Sd et notamment du voile travaillant de contreventement et de barrière à la vapeur d’eau sont très importantes sur les résultats.\nIl est important pour les résultats et pour la durabilité de la paroi de connaître parfaitement la valeur Sd des produits.\nOr la plupart des produits que ce soit le voile travaillant de contreventement ou la barrière à la vapeur d’eau, la valeur Sd n’est que rarement mesurée ou vérifiée.\nPour pouvoir modifier la règle actuellement définie dans le DTU 31.2 sur le barrière à la vapeur d’eau tout en conservant la durabilité de la paroi, il faut impérativement connaître et controler la valeur Sd des produits et notamment de la barrière à la vapeur d’eau et du voile travaillant de contreventement.\nDans cette étude les locaux climatisés n’ont pas été pris en compte. Une étude particulière est nécessaire pour évaluer l’incidence de la climatisation sur les transferts hygrothermiques.\nDocuments similaires à CSTB_Etude Hygro Parois Ossature Bois\nPlus de boooojojo\nTecnaria Avis Technique\nELS - Fleche Admissible\n03 Ch2 - Hydraulique des Sols.doc


Cornas, Côtes du Rhône, Crozes-Hermitage\nMéditerranéen avec microclimats\nGranit tres dégradé "gore", bande argilo limoneuse et calcaire\nSyrah (Cornas), Carignan, Grenache, Marsanne\n30000 et 400 magnums\nVOIR LES VINS DU DOMAINE DU COULET & DE MATTHIEU BARRET\nInstallé depuis 1998, Matthieu Barret, exploite 10 ha en appellation Cornas plantés sur des terrasses exposées vers le soleil levant et en Côtes du Rhône. Dans ce terroir de Cornas, fait de vieux granit très dégradé appelé « gore », Matthieu Barret a pour ambition de créer des vins 100 % raisin. Pour l’heure, dit-il, le seul intrant est le soufre, produit nécessaire pour la conservation du vin lorsqu’il doit voyager, mais il en réduit de plus en plus les doses. L’équilibre naturel se dessine à la vigne par une taille précise qui régule le rendement à 23 hl/ha.\nPour l’heure, Matthieu élabore quatre cuvées, mais d’autres cuvées spéciales verront le jour lors des prochaines récoltes. La vendange est envoyée dans les cuves par gravité. Pendant la cuvaison, il procède à un seul pigeage quotidien. Le pressurage se fait à faible pression pour éviter l’extraction de tanins durs et la clarification est exécuté naturellement, sans filtration ni collage, toujours dans le souci de préserver la pureté du fruit. Pour l’élevage, il utilise des fûts de 400 litres qui ont déjà contenu au moins 4 millésimes pour ne pas marquer ses vins de bois neuf.\nLa culture bio-dynamique permet aux levures de se développer. Clé des arômes, ces champignons microscopiques se retrouvent sur la peau du raisin. Plus il y a de variétés de levures indigènes, plus typé sera le vin. Il n'est donc pas nécessaire d'introduire des levures étrangères qui orientent les arômes et finissent par standardiser les vins. En matière de traitements l'utilisation de l'anhydride sulfureux n'est pas indispensable. Pour des raisons liées aux transport et stockage nous ajoutons 2 g/hl à la mise en bouteille. C’est le seul additif que nous utilisons.\nAdditifs et conservateurs ne sont pas nécessaires dès lors que la matière première est soignée et de bonne qualité. Inutile d'avoir recours à l'acide tartrique pour réacidifier les vins ou à la chaptalisation pour atteindre le taux d'alcool souhaité.\nWarning: opendir(../img/vigneron/60129) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /home/lheurevi/www/vignerons.php on line 19


EXPÉDITION - FightSport\nToutes les commandes seront traitées et envoyées dans les 48 heures suivant la réception de la demande, en respectant l'ordre d'entrée, sauf les samedis, dimanches et jours fériés ou par notification expresse du client.\nVoici les caractéristiques d'expédition selon la zone géographique de destination:\nNational - Espagne (dans la péninsule)\nLes commandes de plus de 100 €, seront servies sans aucun frais de transport pour le client dans les expéditions vers la péninsule, sauf celles ayant des caractéristiques particulières (volume, poids, etc ...)\n- En fonction du contenu des produits dans votre panier, les sociétés avec lesquelles nous avons géré de manière transparente la qualité, le prix et le service seront affichées. Vous pouvez choisir et sélectionner celui que vous considérez comme adapté à vos besoins.\n- L'agence de transport indiquera le montant total de votre gestion et le délai de livraison minimum / maximum des produits de votre panier / expédition. Le délai de livraison habituel dans la péninsule est de 24 / 48h.\n* Les dates limites ne prennent pas en compte les samedis, dimanches et jours fériés (origine et destination).\n* En cas d'incident extraordinaire, le délai de livraison peut être affecté.\nLes prix indiqués sont pour les clients abonnés. Tarif général: supplément de 15%. Selon NACEX Tarifs pour les envois de colis n'excédant pas 100 cm en ajoutant largeur + longueur + hauteur. Service de collecte inclus avec le prix, dans les villes avec l'agence NACEX et la radio d'infuence. Ces prix peuvent être affectés par l'augmentation du carburant. Supplément pour les concepts douaniers des îles Canaries, Ceuta, Melilla, Andorre et Gibraltar. Dans les services aériens, dans le calcul des dimensions, l'équivalence du poids volumétrique sera appliquée. Selon le CLIENT Liste de prix recommandée. Les envois maritimes ou aériens peuvent subir des retards sans rapport avec la compagnie. Ces prix n'incluent pas l'assurance de marchandise ou le I.V.A. et sont valables du 01/01/2017 au 31/12/2017. Commission de remboursement de ________%, minimum ________ €. TAUX VALIDE POUR PLUS DE ________________ EXPÉDITIONS / MOIS, ____________________ EXPÉDITIONS / ANNÉE.\nCommandes plus de 200,00 €, PVP seront servis sans frais de transport pour le client dans les expéditions vers les îles Baléares, sauf ceux ayant des caractéristiques particulières (volume, poids, etc ...)\n- L'agence de transport vous indiquera, le montant total de votre gestion et le délai de livraison minimum / maximum des produits de votre panier / expédition. Le délai de livraison dans les îles Baléares varie de 3 à 8 jours ouvrables.\nCeuta, Melilla et Comunidad Canaria\nPour les commandes de plus de 200,00 €, le PVP sera servi sans frais de transport pour le client dans les livraisons péninsulaires supplémentaires, à l'exception de ceux ayant des caractéristiques particulières (volume, poids, etc ...)\nConformément à la loi en vigueur, les demandes / envois provenant de ces lieux sont exonérés de la taxe péninsulaire, ce qui sera déduit et le résultat sera affiché avant la finalisation de votre demande.\n- En fonction du contenu des produits dans votre panier, les sociétés avec lesquelles nous avons géré de manière transparente la qualité, le prix et le service seront affichées. Vous pouvez choisir et choisir celui qui vous convient le mieux.\n- L'agence de transport indiquera, le montant total de sa gestion et le délai de livraison minimum / maximum des produits de votre panier / expédition. Le délai de livraison à Ceuta, Melilla et aux îles Canaries varie de 5 à 10 jours ouvrables (le lien du port part le jeudi si le lien est perdu et ne sera pas expédié avant le jeudi suivant).\nLes commandes peuvent inclure des frais de douane, droits de douane et taxes d'entrée supplémentaires, dont le client sera responsable.\nArticles spéciaux (surpoids et volume)\nEn général, les produits «spéciaux» en raison de leurs caractéristiques de surpoids et de volume (sacs de frappe, supports, RING, Cage, etc ...).\nFIGHT SPORT expédie partout dans le monde. Ajoutez des produits au panier et sélectionnez le pays de destination dans l'estimateur pour connaître les frais d'expédition vers votre zone géographique. Les commandes internationales peuvent inclure des droits de douane, taxes et droits supplémentaires perçus par le pays d'entrée dont le client sera responsable.\nEn fonction de la zone géographique de destination et le mode de livraison de l'expédition sera compris entre 5 et 15 jours pour les livraisons dans l'Union européenne et entre 8 et 20 jours en dehors de l'Union européenne, toujours expédié depuis notre Magasin FIGHT SPORT.\n* Tous les tarifs de transport sont susceptibles d'être modifiés car il s'agit d'un service que nous fournissons de manière désintéressée et qui est soumis aux directives des sociétés de rendu final de ce service. En cas de changement, il sera notifié à l'avance.\nNotre politique de satisfaction client offre la possibilité de retourner le produit s'il ne répond pas à vos besoins ou attentes.\nLe client peut demander le paiement ou le changement du produit nécessairement dans le délai maximum de sept jours ouvrables à compter de la réception et selon le calendrier officiel du lieu où le bien a été livré. Le produit doit être retourné dans son emballage d'origine, sans avoir été utilisé et étant à la charge du CLIENT les frais de retour, ainsi que les dommages de l'objet de l'achat, le cas échéant. Cette politique ne comprend pas les DVD et les produits personnalisés.\nEn cas de produit défectueux ou d'erreur de notre part, les frais de retour et de réexpédition seront à la charge de FIGHT SPORT, sauf dans le cas d'ajout d'articles supplémentaires à la nouvelle expédition.\nPour procéder au retour d'un produit, il faudra obtenir l'autorisation de FIGHT SPORT. Pour cela, vous devez contacter notre service clientèle et fournir les informations suivantes:\n- Nom et prénom avec lequel la commande a été passée.\n- Numéro de note de livraison\n- Produit de référence à retourner\n- Gestion que vous voulez que nous fassions (paiement ou changement de produit).\nVous pouvez contacter par email ou par téléphone:\nfistsport@hotmail.com ou à partir de l'écran CONTACTEZ-NOUS.\nPar téléphone: (0034) 651 078 769\nUne fois le retour autorisé, vous devez envoyer le produit affranchi à:\nCarrer Xuquer Nº21\nUne fois le colis reçu, nous passerons en revue le produit et, si tout est correct, nous rendrons votre demande effective.\nEn cas de désagrément, nous vous contacterons par téléphone.


Réf : OFFREMAXIBELT-3\nLa ceinture Maxibelt 3 fonctionne grâce à un moteur ou un module d'un appareil compatible. Elle peut être utilisée avec un Free Action, un Body Beautiful, ou même un électrostimulateur COMPEX.\nCOMPATIBILITE DE LA MAXIBELT 3\nSur l'extérieur de la ceinture, un espace est prévu pour clipser un moteur ou un module d'un électrostimulateur (non fourni ici).\nElle est compatible avec les appareils Sport-Elec, avec les appareils à modules ou à fiche 2mm d'autres marques d'électrostimulation.\nPour recevoir la connectique adaptée à votre appareil, vous devez choisir le modèle compatible dans le menu déroulant en haut à droit au moment de mettre ce produit dans votre panier.\nPar exemple, la ceinture Maxibelt 3 ne mobilisera qu'un seul moteur Free Action, grâce à la puissance de celui-ci. Si vous avez un, deux ou trois moteurs supplémentaires, vous pourrez les utiliser pour développer d'autres groupes musculaires, avec ou sans accessoires COMBI. Les moteurs supplémentaires sont disponibles en option pour les utilisateurs de Free Action 1M et 2M, pour faire évoluer votre appareil d'électrostimulation.


Poignée en inox pour vos portes en verre - Conseils et informations sur l'inox\nPoignée en inox pour vos portes en verre\nNotre poignée inox pour porte en verre est conçue pour répondre aux contraintes techniques imposées par votre type de porte. En dehors de la taille de cette dernière, elle saura s'adapter à sa longueur ou aux spécificités de l'aménagement. Les poignées que nous vous proposons répondent à plusieurs possibilités d'utilisation. Elles restent toutefois conçues pour être posées sur une porte en verre et contribuent à apporter une harmonie dans la composition.\nNous vous offrons des accessoires qui respecteront les emplacements de poignées classiques, tout en améliorant la qualité d'utilisation. Que ce soit pour un accès à votre dressing, pour la porte de votre salle de bain ou pour des façades coulissantes aux designs particuliers, vous serez en mesure de trouver une référence qui vous correspond. La paire de poignées inox pour montage sur porte en verre, bois et alu que vous retrouverez dans notre catalogue peut aussi bien être utilisée sur un seul panneau que sur les doubles vantaux coulissants.\nUn accessoire correspondant à vos habitudes d'usage\nLe choix d'une poignée inox de type bâton de maréchal ou clenche doit aussi correspondre à l'espace et au type d'utilisation auquel la porte est destinée. Que ce soit pour votre maison, pour votre appartement ou pour votre bureau, installez une poignée s'adaptant à différentes caractéristiques d'usage. Les modèles que nous mettons à votre disposition trouveront leur place dans une cuisine, au cœur d'une salle de bain ou dans un espace professionnel.\nCes accessoires favorisent à la fois l'aspect pratique de l'ouverture et facilitent la fermeture tout en protégeant les panneaux de verre contre les chocs. Ces outils offrent un montage simple et rapide, ainsi qu'une esthétique qui correspond à plusieurs styles de décoration. Nous avons opté pour des modèles qui apporteront de l'harmonie à l'ensemble de vos aménagements. Disponible en inox brossé ou inox miroir, la poignée en métal rend l'accès à votre intérieur agréable. Le matériau est apprécié pour sa légèreté, son hygiène et sa solidité : pratique dans les endroits humides, il offre une utilisation optimisée dans les pièces aux températures difficiles. Nous vous proposons des accessoires accessibles et résistants avec un aspect s'harmonisant aussi bien avec le design traditionnel qu'avec des intérieurs plus modernes.\nNous avons conçu des accessoires de portes qui n'auront aucun mal à s'intégrer dans différents types d'environnement. La qualité de l'accessoire est établie conformément aux normes de fabrication française. Ne craignant pas les manipulations répétées ou l'entretien irrégulier, la poignée inox pour porte en verre affirme votre style décoratif sans perdre en fonctionnalité ou en praticité.\nNos modèles s'adaptent à différents systèmes de panneaux et de fermeture de porte. Respectueux du verre, ils offrent une alternative idéale à des références plus lourdes ou plus imposantes. Nos poignées sont aussi conçues pour allier l'aspect économique à l'esprit pratique !\nPublié le 29/10/2019 0 2253


Multi-Toms Feutre Résistant médium dur.\nDisponible en Manches aluminium anodisé Ø 12 mm ou Manches érable équilibrés au gramme près, finition vernie satinée Ø 12 mm\nChoisissez la longueur de vos maillets ! (standard 39cm)\nAluminium Diam.12 mm + Grip vynil Bois Diam.12 mm + Grip vynil\nMédium dur - Très polyvalent et précis. Choisissez votre laine: "clarity" ou "exclusive" Touché clair Un jeu de 4 baguettes Grande expressivité, idéal en musique contemporaine.Très polyvalentes et adaptées à un large répertoire. Disponibles en manches Rotin et Bois\nVERT Doux, assez lourd Ces baguettes de marimba permettent d’obtenir un touché moelleux et une bonne artuiculation, elles peuvent également être utilisées en baguettes basses. Disponibles en manches Rotin et Bois La paire de baguettes\nORANGE Médium dur, assez lourd A la fois précises et rondes dans le son, ces baguettes permettent de belles articulations, y compris dans le registe aigu du marimba. Disponibles en manches Rotin et Bois La paire de baguettes\nVIOLET Médium dur - clair, moyennement lourd Ces baguettes permettent de belles articulations dans le registe aigu du marimba. Leurs poids moins prononcé permet une aisance facilité dans les mouvements rapides. Disponibles en manches Rotin et Bois La paire de baguettes


Qu’est-ce que le Mascné ? Le port du masque est devenu une réalité du quotidien. Ce contact prolongé avec le textile mène à l’irritation de notre peau. On vous dit tout sur le « mascné » et les manières de le combattre! Ce nouveau terme apparu par la combinaison...


Chargée ou chargé de programmes - Projet MES - Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)\nChargée ou chargé de programmes - Projet MES\nDate limite: 25 novembre 2018 à 23h30\nPour se faire, Oxfam s’assurera de recruter des gens qui démontrent les mêmes valeurs et s’attend à ce que toute personne\nResponsable hiérarchique : Coordonnatrice ou coordonnateur des programmes - Afrique\nDurée du poste : Dès que possible, jusqu’au 30 septembre 2020\nSous la responsabilité de la coordonnatrice des programmes – Afrique et en étroite collaboration avec le directeur des projets internationaux, la personne titulaire du poste gère et le projet sous sa responsabilité.\nOxfam-Québec intervient en République Démocratique du Congo depuis 1984 et œuvre au renforcement des capacités des organisations de la société civile, des administrations locales et des structures de l’État. Deux initiatives en République démocratique du Congo seront sous la responsabilité du titulaire du poste.\n•Projet « Santé Mères Enfants\nLe projet « Mères et enfants en santé » est mis en œuvre dans 15 zones de santé dans les provinces de la Tshopo et l’Ituri. Le projet a commencé en avril 2016 et les activités prennent fin en mars 2020. Le projet vise à améliorer la santé des femmes et des enfants à travers un renforcement du système de santé formelle et un renforcement de la société civile, pour que les femmes puissent faire entendre leur voix. Le projet a lancé plus de 25 activités génératrices de revenus et fait la distribution de contraceptifs dans toutes les zones de santé. Des campagnes de sensibilisation auprès de la population sont lancées avec des partenaires de la société civile. Le projet travaille avec des associations de jeunes sur des plans d’action communautaire sur une thématique de santé de leur choix. Nous sommes à la sélection d’associations de femmes pour entamer le même renforcement. Au Canada, le projet fait la sensibilisation sur les enjeux d’inégalités et santé. À ce jour, le projet a formé plus de 800 professionnels de la santé et fait des suivis dans leur milieu de travail sur l’application de leurs nouvelles connaissances.\nAu Canada une campagne de sensibilisation a été menée et des ateliers sont offerts aux étudiants dans les écoles primaires et secondaires.\nB) Le programme de coopération volontaire (PCV) contribue à̀ l’amélioration du bien-être économique et social des communautés pauvres et marginalisées, en particulier des femmes et des jeunes. La mise en œuvre du programme en RDC est réalisée via la présence de conseillères ou conseillers techniques qui appuient Oxfam en RDC et les partenaires locaux. Les activités du programme seront réduites jusqu’à la fermeture complète des activités en mars 2020.\n1.Participer au développement et mettre en œuvre, en conformité avec la stratégie et la planification annuelle de la direction, un plan annuel de travail qui établit des priorités d’action, des objectifs mesurables, des échéanciers et un plan budgétaire réaliste pour les projets et programmes ;\n2.Travailler en étroite collaboration avec la personne responsable du volet de l’engagement du public assignée au projet pour assurer la cohérence des activités au Canada en lien avec les activités sur le terrain ;\n3.Produire l’analyse contextuelle et assurer le suivi des initiatives qui se déroulent dans les projets et programmes ;\n4.Assurer l’identification des opportunités et risques pour les projets et programmes ;\n1.Participer activement à l’établissement et à l’application des critères et normes (cahier de charge) de la performance en matière de gestion de projets et programme pour assurer la qualité de la gestion des projets et programmes et gérer leur performance ;\n2.Assurer la mise en place des procédures de gestion des projets et programmes, s’assurer de leur application, procéder à leur évaluation et proposer les modifications nécessaires ;\n3.Assurer la gestion du contrat du chef de projet et le suivi des conseillers techniques en collaboration avec le chef de projet, les ressources humaines internationales et la coordonnatrice - Afrique selon les politiques et procédures de l’organisation et les modalités avec le bailleur de fonds, dans un esprit de travail collaboratif et positif favorisant la participation et l’innovation ;\n4.En collaboration avec le directeur pays ou la personne désignée, effectuer le suivi auprès des conseillers- ères techniques du programme de coopération volontaire.\n5.S’assurer de la mise en place des processus continue de la formation des équipes programmes et projets, identifier et assurer le développement des capacités et la mobilisation des ressources humaines (siège et terrain) liées aux projets et programmes ;\n6.Assurer une gestion financière conforme aux budgets adoptés et aux procédures en vigueur en collaboration avec l’équipe finance ;\n7.S’assurer de l’adéquation entre l’allocation des ressources, les dépenses réalisées les activités et les extrants réalisés ;\n8.Fournir les informations nécessaires à la négociation des contrats avec les bailleurs de fonds et les partenaires et participer à la négociation des contrats ;\n9.Valider et vérifier les différents rapports élaborés avant de les transmettre aux bailleurs de fonds et en assurer la qualité et l’innovation, en respectant les échéanciers et les politiques et procédures des bailleurs de fonds et d’Oxfam-Québec ;\n10.Assurer la mise à jour des fiches de projet avec un contenu de qualité et des résultats qualitatifs et quantitatifs ;\n11.Assurer le lien avec l’équipe des communications et de la collecte de fond pour la mise à jour trimestriel des informations sur les projets ;\n12.Organiser des conférences (évènement, vidéo ou autres outils innovants) auprès des équipes d’Oxfam-Québec, d’Oxfam International, des partenaires, des bailleurs de fonds, etc. afin de présenter et de mettre en valeur les résultats des projets et programmes sous sa responsabilité et assurer le lien avec la personne responsable du volet de l’engagement du public assignée au projet ;\n13.En étroite collaboration avec l’équipe développement et expertises, assurer le suivi et l’évaluation régulier des projets selon les normes de suivi, évaluation, apprentissage (SEA), de justice entre les femmes et les hommes (JFH) et d’environnement, mises en place par l’organisation, la famille Oxfam et selon les exigences des bailleurs ;\n14.Effectuer des missions de suivi régulière sur le terrain dans le cadre des projets et, lors de chaque mission terrain, effectuer un échantillonnage, sélectionné par l’équipe des finances, sur les dépenses effectuées dans le cadre du projet ;\n15.Assurer une circulation régulière et périodique de l’information liée aux projets et programmes au sein de l’équipe du siège social et sur le terrain.\n1.Assurer l’identification des enjeux et des opportunités, analyser les enjeux, identifier des partenariats et des alliances stratégiques, et en évaluer le potentiel ;\n2.Participer au développement de la programmation d’Oxfam-Québec dans le cadre des projets et programmes sous sa responsabilité ;\n3.Contribuer activement, en collaboration et en coordination avec l’équipe développement et expertises, à la veille et à la diversification des sources de financement et effectuer périodiquement un rapport sur les opportunités dans le cadre des projets et programmes sous sa responsabilité ;\n4.Contribuer activement, en collaboration et en coordination avec l’équipe développement et expertises, à la veille et à la recherche d’opportunités d’innovation et de développement des expertises et alimenter l’équipe dans la formulation des propositions ;\n5.Bâtir et entretenir des liens de collaboration et d’échange avec les autres affiliés dans les pays d’intervention des projets sous sa responsabilité ;\n6.Participer activement aux analyses régionales et nationales des pays ciblés par Oxfam-Québec et au choix des problématiques et axes d’intervention avec les autres affiliés.\n1.Représenter l’organisation dans le cadre des projets et programmes, notamment à Oxfam international, aux tables de concertation, etc. ;\n2.Sur demande et selon les pratiques institutionnelles, participer aux entrevues avec les médias pour informer sur nos interventions et préparer des notes résumées d’information pour les autres interlocuteurs d’Oxfam-Québec ;\n3.Établir et maintenir des relations avec un large groupe d’acteurs du secteur ;\n4.Contribuer à l’intégration des programmes incluant les dossiers de plaidoyer (siège et terrain).\n1.Contribuer à la systématisation des expertises et à la traçabilité des savoirs dans son champ d’action, dans la prolongation d’une culture d’organisation apprenante et innovante ;\n•Formation universitaire de deuxième cycle en gestion, en développement international, gestion de projet ou toute autre formation connexe.\n•Maîtrise d’une autre langue selon la région desservie par le poste (un atout).\n•Maîtrise de la suite Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Outlook et Power Point).\n•5 ans d’expérience de travail significative en gestion de projets et de programmes internationaux, dont au moins 3 ans en gestion de projets et de programmes en santé publique, droits des femmes et des filles ou tout autre domaine pertinent aux projets en cours.\n•Expérience de travail avec des organisations de défense des droits des femmes ; en santé publique\n•Expérience de travail sur le terrain\n•Expérience de travail avec différents bailleurs de fonds, notamment Affaires Mondiales Canada (AMC)\n•Connaissance des fondements de la prévention, de la sensibilisation et des méthodes d’évaluation en santé publique, et des problématiques et des approches en santé maternelle et néonatale.\n•Connaissance de la gestion axée sur les résultats (GAR), du suivi, évaluation, apprentissage (SEA) et de l’approche égalité entre les sexes (ÉS).\n•Très bonne capacité d’organisation.\n•Très bonnes habiletés rédactionnelles.\n•Très bonne capacité d’analyse et de synthèse.\n•Dynamisme, débrouillardise et proactivité.\n•Disponibilité à travailler occasionnellement le soir et la fin de semaine\n•Disponibilité à voyager au Canada et à l’étranger.\nÉchelle salariale selon la convention collective SCFP et plusieurs avantages sociaux. Temps plein.\nToute personne qui désire présenter sa candidature doit le faire au plus tard\nle 25 novembre 2018 via le site internet d’Oxfam-Québec : https://oxfam.qc.ca/emplois/.


Adidas Flux 2.0 Black creagraphie.fr\nPour compléter leur première prise, DiCaprio a dû continuer à manger le dernier morceau de sushi à chaque prise ultérieure. DiCaprio a fait environ 70 prises de cette manière, Ingestion de morceau après un morceau de poisson cru, Jusqu'à ce qu'il ait finalement doublé en vomissement causant de la douleur.\nDe nombreuses façons, Warner est l'opposé spirituel de Taylor. Même à l'instar d'un tel avantage énormément puissant, cette agression innée aurait toujours besoin de lui permettre de terrifier les amateurs de boules, les aigles et les neutres, et ont une queue désordonnée.\nOu comment vers le bas, alors que le sol à son tour craquait et gémissait pour s'en plaindre. Vous êtes confiant, le type de choses qu'un agent immobilier désignerait comme 'Impress, mais quand un piano a presque tombé dans le plafond et la chambre propre et la salle de bain de Truman quand ils étaient structurellement dangereux, Truman a décidé que c'était peut-être le moment d'obtenir débarrasser.\nDans notre course de six ans, nous avons eu l'honneur d'être le sujet principal Adidas Flux 2.0 Black des nouvelles, des Méthodes et de la sécurité publique. Nous nous sommes toujours concentrés sur les nouvelles vérifiables livrées aussi rapidement que possible. Il n'y a toujours pas de produit d'information idéal, mais nous espérons que l'avenir sera plein d'efforts pour en faire un.\nLentement, je canalise la façon dont je mange et m'arrête. Signifie le jus. Astuce Calandivas sont généralement vendus dans les centres de garderie et de jardinage en hiver alors que les plantes sont en fleurs. Si vous achetez un stade d'effets négatifs de la plante, il n'y a pas besoin d'une Adidas Flux 2.0 Black obscurité de nuit prolongée.\nMason est bon à arroser en montée. Dante haute énergie a la gamme particulière pour l'exécution et le suivi. 4. Avoir une ligne de temps en regardant simplement qu'un objectif sans ligne de temps n'est qu'un souhait. L'opportunité est dans les milliards de dollars s'il s'agit de technologies propres. Donc, nous pensons que c'est une chance économique, mais nous devrions y travailler et incroyable.\nLes arbres varient de nain à 30 pieds, et il y a beaucoup de circonscrits arrondis, droits, colonnaires, oblongs, pyramidaux, d'urne, de dispersion ronde, et des complexions pleureuses. Je préfère beaucoup appliquer des arbres tels que 'Liset', qui a des fleurs rouges et des fruits et un feuillage vert pourpre, contrairement aux arbres à la verticale et au vase comme 'Sentinel', mais l'espace dictera quelle forme est idéale.\nLe régime alimentaire, Développé par Robert Atkins, avait été une grande chose. En fait, Atkins a été nommé par le magazine Time comme l'une des 10 personnes les plus influentes du monde en 2002. Le panneau b représente une expérience d'agent sur deux avec des résultats similaires tandis que les valeurs dans les panneaux c, D sont un symbole du meanSEM (n = 3 ). Des astérisques à bord (M, Deborah) Indiquent une augmentation significative par rapport aux cellules non traitées, tandis que les symboles indiquent une inhibition significative exercée par ADA: depuis les pp.\nAdidas Zx Flux Baskets En Ligne\nAdidas Zx Flux Primeknit White\nAdidas Zx Flux Woven 3m\nAccueil / Adidas Flux 2.0 Black


Je suis une chicorée - maedre - Doctissimo\nmaedre » maedre » Jars Dinier » Je suis une chicorée\n« raconter quoi ?\nFaire une croix »\n82pd 26 décembre 2008 à 23h53\nEt bien pourquoi la Chicorée devrait elle être, fatalement, mise au placard?\nPourquoi est ce que ça ne serait pas elle qui pourrait décider de sa place dans la cuisine? Si elle a été choisie pour y figurer c'est peut être qu'elle y avait sa place et son interet non?\ninv56ac 27 décembre 2008 à 16h14\nJe viens vousprésenter mon nouveau blog RémunérationWeb , il vous permettra de gagner de l' argent avec votreblog internet pour mieux gagner sa vie en2009.\nGrace aRémunération Web vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement sur desplateformes publicitaires trés rentable et gagner de l'argent sur leweb.\nJ'ai moi mémetester ses sites, ils sont sérieux et vous payevraiment!


2eme photos PUYLOUBIER musique formation speciale française 2018 test reserve boudin SEMI forces voila initiale sous parachutiste Philippe brazzaville champs camerone defile recrutement Tiens aubagne CHATEAU\npar Admin le Sam 19 Nov 2016 - 14:44\nSon histoire est l’histoire d’un jeune homme par deux fois oublié et abandonné. La première fois, abandonné par les siens partis à la recherche d’une solution pour un meilleur avenir. Sans ses parents et sa fratrie, c’est un petit berger de 10 ans ne parlant pas un mot de français qui entreprend un long voyage à Paris.\nLa faim et la misère seront du voyage aussi, comme une fatalité. Cependant le jeune homme arrive avec un trésor fantastique transmis par son père : l’honnêteté et le travail. Ceux qui croisent son chemin lui reconnaîtront ces qualités, lui accorderont leur confiance et il commencera par s’en sortir.\nAprès avoir servi au front il sera abandonné une deuxième fois, cette fois-ci par la France et la Légion qui n’ont pas d’autre choix que de respecter les accords avec l’Italie qui prévoient que lui soient livrés tous les ressortissants italiens susceptibles de combattre dans l’armée de leur pays d’origine. C’est dans le froid des montagnes qu’il servira l’Italie face à l’Autriche.\nIl y découvrira la fraternité des combattants par-delà les tranchées, et la misère qui le poursuit encore et qui s’accommode si bien de cette guerre. Cependant le jeune survivant reviendra fort d’un trésor fantastique : l’honneur et la sagesse.\nDeux fronts, deux pays. Deux ennemis. La même guerre, la même souffrance. L’enfant venant d’un triste néant et qui croyait en sa chance, découvre les abîmes de l’humanité et revient encore plus déterminé et assoiffé de vie. Lazare Ponticelli et deux de ses frères, Bonfils et Céleste – ce dernier lui aussi légionnaire – fonderont l’entreprise PONTICELLI Frères, entreprise de construction de cheminées d’usine devenue au fil des années un fleuron industriel.\nC’est Lazare qui fera tout pour qu’ils se retrouvent unis autour de ce projet. « Union – Travail – Sagesse », voici la devise de PONTICELLI Frères et elle enferme en elle ce dont il a toujours rêvé, ce qu’il a toujours cherché, mais aussi ce qu’il a trouvé dans ce parcours de survivant.\nA l’approche du 11 novembre, Robert Vicente, mon aîné et mon camarade ancien légionnaire, m’a demandé de préparer quelques lignes pour « Ponticelli…un des nôtres ». Il avait pris soin de me glisser les mémoires de Lazare que j’ai découvertes et qui m’ont profondément bouleversé.\nDerrière le légionnaire, j’ai découvert un destin fait d’humilité et de détermination, un homme d’exception. Derrière Lazare Ponticelli j’ai revu nos camarades de la Légion, leurs histoires de vie, leurs destins et toujours cet honneur, cette fidélité, cette recherche du travail bien fait. Et enfin - comme une évidence - ce respectueux dévouement à la France et cet autre dévouement sincère à ses camarades, cette humanité qui n’est jamais aussi sublime que lorsqu’elle côtoie les souffrances et la mort.\nLazare Ponticelli est de la trempe de celui qui n’abandonne jamais les siens, car il connaît le prix et la souffrance de tous les abandons. Avec ses frères, il a bâti une entreprise prospère qui fait vivre aujourd’hui des milliers de gens. Du petit berger au « dernier poilu », la vie de Lazare n’a jamais été l’acceptation de la fatalité, mais une succession permanente de décisions courageuses, au nom de ses valeurs et de ses rêves. Son entreprise et ses rêves ne sont pas à vendre et il a prévu que l’assentiment de tous ses petits-enfants soit nécessaire à une telle opération.\nCar la valeur de son entreprise est réelle, mais aussi et fortement symbolique. Elle vaut le louis d’or d’une promesse. Mais quand on a été un jour légionnaire on connaît et on comprend la valeur de la parole donnée et de la promesse…\nL’image que je retiens de cet homme et celle de celui qui, accompagné à la frontière par deux gendarmes qui devaient s’assurer de son transfert à l’armée italienne, décide de s’y rendre dans sa tenue de légionnaire au service de la France.\nA ce moment Lazare n’avait plus rien en sus de son louis d’or dans la poche si ce n’est la conviction qu’il possédait un destin et que celui-ci le liait à jamais à la France. Cet homme a donné à la France plus qu’elle ne lui a jamais donné et pourtant il a vécu toujours avec le sentiment de lui être redevable. Servir et ne pas se servir, des mots que nous entendons tous et depuis toujours à la Légion…


PSYCHO: Un enfant sur 5 entend des voix, 1 sur 10 développera un trouble - British Journal of Psychiatry - Santé blog\nAccueil » PSYCHO: Un enfant sur 5 entend des voix, 1 sur 10 développera un trouble – British Journal of Psychiatry\nPublié le : Avr 21, 2012 @ 7 h 10 min\nLes auteurs rappellent que la recherche épidémiologique a déjà montré que les hallucinations et les délires, les symptômes classiques de la psychose, sont beaucoup plus répandus dans la population que les troubles psychotiques réels. Ces symptômes sont particulièrement fréquents dans l’enfance et l’adolescence. Une étude longitudinale aurait déjà démontré que les symptômes psychotiques à l’adolescence augmentent le risque de trouble psychotique à l’âge adulte mais les chercheurs ont souhaité préciser les conséquences immédiates des symptômes psychotiques à l’adolescence et étudier la relation entre symptômes psychotiques à l’adolescence, en termes de prévalence, de troubles concomitants, comorbidités psychopathologies et évolution durant l’adolescence.\nL’analyse a porté sur les données de 4 études, 2 études portant sur le groupe d’âge 11-13 ans et 2 sur le groupe d’âge 13-16 ans, soit, au total, sur plus de 2.500 enfants.\n· Les adolescents les plus jeunes présentent la prévalence de symptômes psychotiques la plus élevée (21-23%),\n· les adolescents plus âgés (7%),\n· dans les deux groupes d’âge, la majorité des adolescents avec symptômes psychotiques présentent au moins un trouble psychiatrique alors non diagnosticable,\n· mais les associations avec la psychopathologie augmentent avec l’âge,\n· en fin d’adolescence, 80% des enfants qui avaient signalé des symptômes psychotiques ont eu au moins un diagnostic, vs 57% au début de l’adolescence.\nConclusion des auteurs, les adolescents qui présentent des symptômes psychotiques sont particulièrement à risque d’être diagnostiqué, ensuite, avec un trouble psychiatrique. Les symptômes psychotiques sont donc des marqueurs de risque importants pour un large éventail de troubles psychopathologiques, en particulier pour la psychopathologie grave caractérisée par de multiples diagnostics. Ces symptômes doivent être soigneusement évalués chez tous les patients.\nL’auteur principal, le Dr Ian Kelleher, du Royal College of Surgeons in Ireland explique : « Nous avons constaté que ces hallucinations auditives étaient courantes, même chez des enfants aussi jeunes que 11 ans. Ces hallucinations peuvent varier considérablement d’un enfant à l’autre et leur fréquence de quotidienne à mensuelle. Pour de nombreux enfants, ces symptômes semblent correspondre à une alerte sur un trouble sous-jacent ou non diagnostiqué et parfois sur une grave maladie psychiatrique sous-jacente, comme la dépression clinique, les troubles du comportement, comme le TDAH ». Une constatation est importante : si un enfant déclare des hallucinations auditives cela doit inciter son médecin à surveiller le développement d’un trouble psychiatrique.\nSource: British Journal of Psychiatry published ahead of print April 12, 2012, doi:10.1192/bjp.bp.111.101543 “Clinicopathological significance of psychotic experiences in non-psychotic young people: evidence from four population-based studies” (Visuel © S.Kobold – Fotolia.com)\nSÉDENTARITÉ: 4 heures de TV par jour pour les petits Américains - International Communication AssociationCANCER du SEIN: 10 types de tumeurs, vers un pronostic et un traitement personnalisés - Nature


Siegtalenergie - Exemple lettre de motivation meme entreprise\nExemple lettre de motivation meme entreprise\nHome/Exemple lettre de motivation meme entreprise\nL`Université de XY me donne une chance d`entrer en contact avec ces sujets à travers des modules du département de géographie et du département de la ville et de la planification régionale. La sloppiness perd ses clients, perd ses clients. Très important pour moi est également une «excellente» note pour l`enseignement du département de géographie et de l`atmosphère amicale globale à la fois à l`Université ainsi que la ville. Beaucoup des modules offerts sont uniques pour moi, parce qu`il n`y a pas d`équivalent à mon université à la maison. Connaître un peu de leurs besoins, de leurs principaux projets, activités, philosophie personnelle et intérêts vous aidera à vous faire une idée de ce que votre lettre devrait contenir. Et, si vous n`avez pas réussi la première fois, continuez à essayer, parce que vous allez le faire! Vous ne pouvez définir votre nom d`utilisateur qu`une seule fois. Ou de laisser les clients le faire pour eux-mêmes. En exigeant une lettre de motivation, le Comité de recrutement du maître vous offre la possibilité de vous prouver dans un court document en forme de lettre dans laquelle vous êtes censés donner quelques idées pertinentes et intéressantes sur vous-même, et de prouver que vous êtes le droit et la personne la plus motivée à être choisie pour le programme. Montrez dans la première partie que vous êtes au courant du problème/défi auquel ils sont confrontés pour avoir l`attention du recruteur. Avant de commencer votre lettre de motivation, il est préférable que vous trouviez autant que possible sur l`Université qui offre le programme de Master et sur le programme lui-même. Pour les secteurs plus créatifs, une lettre comme celle-ci pourrait être moins attrayante, et pourrait travailler contre vous.\nIls vont repérer une gaffe d`un kilomètre. Avec cette application, votre objectif est de préciser que vous êtes enthousiaste et qualifié pour assumer de nouvelles responsabilités et grandir avec l`entreprise. Comme vous le savez, j`ai eu une grande expérience avec Acme Retail à partir de quand j`ai participé à votre programme d`été stagiaire éditorial alors que j`étais encore au collège en [insérer année]. Prenez le temps de vous assurer que vous êtes dans une position parfaite pour faire la meilleure impression au travail et pour obtenir cette promotion que vous recherchez. Concentrez-vous sur tous les avantages impressionnants qu`ils obtiendrez en vous engageant. Montrez que vous savez quelque chose sur l`entreprise et la vacance. La nature de mon cursus m`a préparé à ce poste. Nom de l`Organisation], puisque j`étais [en utilisant ses produits, ou avait coopéré, ou a suivi son travail] depuis [délai]. Lorsque vous mentionnez ces réussites, vous pouvez également expliquer comment vous avez collaboré avec vos collègues, si cela s`applique. En tapant simplement «lettre de motivation» sur l`un des moteurs de recherche consacrés, vous trouverez un grand nombre d`exemples de lettres de motivation différentes avec des détails structurels et de contenu.\nCe ne sont là que quelques exemples de mes réalisations et de mes contributions à notre entreprise. Trucs et astuces CV (PDF, 2 MB) exemple de CV 1 (PDF, 323 kB)-Etudiant Master, 1 exemple pageCV 2 (PDF, 312 kB)-Etudiant Master, 2 pagesCV exemple 3 (PDF, 366 kB)-doctorant, 3 pagesMotivation Lettertoujours personnaliser votre motivation à la vacance, le stage, votre ouverture l`application et l`organisation.\nBy nerodesign|2018-12-24T23:18:32+00:00Dezember 24th, 2018|Allgemein|0 Comments


Brest - Pourquoi Brest mise-t-elle sur l’intelligence artificielle ? - Le Télégramme\nPourquoi Brest mise-t-elle sur l’intelligence artificielle ? Réservé aux abonnés\nPublié par Pierre Chapin le 09 février 2021 à 17h25\nLa première promotion de l'école IA Mircrosoft-Brest, réunie ce mardi aux Capucins. (Le Télégramme / Pierre Chapin)\nPublié le 09 février 2021 à 17h25\n1 Parce que la révolution IA est en marche\n« L’intelligence artificielle est la quatrième industrielle après la vapeur, l’électricité et la robotisation. Et c’est la première qui touche aussi rapidement tous les secteurs d’activité ». Pour Carlo Purassanta, président de Microsoft France, « l’intelligence artificielle est l’outil qui va permettre de résoudre la plupart des équations pour vivre plus longtemps et mieux ».\nPas un hasard si, pour la première promotion de l’école IA Microsoft Brest, les principaux secteurs économiques du territoire sont représentés : de la Défense (Thales) à la santé (CHRU), en passant par l’agriculture (Eureden), le numérique (Alcatel Lucent Enterprise, Capgemini) ou encore la banque assurance (Crédit Agricole et Arkéa)… « Et toutes ces filières économiques verront leur compétitivité renforcée », veut croire Michel Gourtay, vice-président de Brest métropole en charge de l’économie.\n2 Parce que Brest a des atouts\nLorsque Microsoft a annoncé son ambition d’ouvrir 20 écoles dédiées à l’intelligence artificielle, en 2018, Brest a dû batailler pour convaincre. « Mais c’est de la folie cette ville ! », souffle aujourd’hui Carlo Purassanta. « Il y a une histoire industrielle, une expertise dans le spatial et les océans, des écoles, universités, centres de recherche, des start-up, fonds d’investissement… Et, surtout, une volonté de faire la différence : aujourd’hui, on n’a plus besoin d’être à Seattle ou San Francisco pour y arriver ».\nBrest compte déjà quelques prometteuses pépites exploitant l’intelligence artificielle, comme les start-ups Oso AI (traitement de l’acoustique), eOdyn (analyse des courants de surface) ou encore Intradys (radiologie interventionnelle). Toutes s’adressent à un marché international.\n3 Parce que Microsoft joue l’inclusion\nPour ses écoles, Microsoft s’est associé à Simplon, entreprise de l’économie sociale et solidaire, spécialisée dans la formation, avec un objectif d’inclusion, par une formation (20 mois au total) gratuite. Si la moitié des 20 apprenants (sur 90 candidats, record dans le grand Ouest) de la première promotion, âgés de 20 à 47 ans, tentent une reconversion avec un niveau d’études supérieur à bac + 3, plusieurs n’ont même pas le bac. Et 30 % sont des femmes, chiffre élevé pour la spécialité. Dans les écoles Microsoft déjà ouvertes, plus de 90 % des apprenants décrochent un emploi stable à la sortie.\n4 Parce que ce n’est que le début\nL’ouverture de l’école IA Microsoft, en octobre dernier, a couronné de succès une grosse année de travail pour les multiples partenaires (Région, Métropole, Pôle Emploi, Isen, etc.) du projet. Mais ce ne serait qu’un « point de départ », selon John Queffelec, chargé de mission sur l’IA pour la French Tech Brest +. « On travaille sur un plan IA pour le territoire, qui associerait en amont les centres de recherches, pour faciliter les transferts de compétences. On va probablement lancer une offre de formation pour les dirigeants de PME, toujours avec Microsoft pour que l’intelligence artificielle ne soit plus seulement un sujet de recherche, mais bien d’application directe pour nos entreprises ».\n09 Février 2021 à 23h21\nParce qu'on attendait monts et merveilles des EMR, et que ça n'a pas marché, la municipalité se rabat maintenant sur L'IA sans trop y croire évidemment.\n10 Février 2021 à 15h17\nMonsieur Diverres, vous vous prenez pour un prix Nobel alors que vos raisonnements sont ceux d'un consommateur du café du commerce !\n09 Février 2021 à 18h54


Comment résoudre erreur 002 sous wiigator .- Forum Wii Info\nComment résoudre erreur 002 sous wiigator .- Forum\nTopic: Comment résoudre erreur 002 sous wiigator .\npar playzephira le 11/11/09 à 17:03:34 (il y a 8 ans 27 semaines 4 jours 10 heures 37 minutes) 21 réponses, vu 2098 fois\nJe ne le répèterais jamais assez je suis vraiment novice et j'éspère trouver de l'aide sur ce site .Alors voilà je possède la version une wii :3.4 E avec wiigator (0.3 gamma )et ios 249 .\nJe n'ai rien installé moi même (on l'a fait pour moi ) jusqu'ici aucun problème avec des jeux gravés mais c'est une autre histoire avec les nouveaux jeux comme wii sport resort ou lapins crétins la grande aventure (que mes enfants voulaient avec impatience )\nJ'ai lu et relu pdt des heures les tutos et je n'ai toujours pas comris comment résoudre mon problème !Alors qq'un pourrait il m'aider en m'indiquant comment enlever cette erreur 002 ?\nA noter que j'ai déja utilisé la methode wii srubber et généric wii patcher .\nVoilà j'espère que j'ai bien expliqué mon cas et que je n'ai pas dit de bêtises qq part j'atends vos réponses avec impatience ,merci !\n#1, posté le 11/11/09 à 17:12:58\nDésolé, mais pour résoudre çà, il va falloir que tu mettre les mains dans le cambouis !\nInstalle le dernier Cios : http://www.wii-info.fr/article-40-installer-ou-desinstaller-un-custom-ios.htm (saute l'etape 1 du tuto).\nEnsuite, utilise neogamma pour lancer les jeux : http://www.wii-info.fr/download-365-neogamma-r8-beta-7.htm\n#2, posté le 11/11/09 à 17:32:53\nOh lala, mais backup launcher est fini. C'est trop désué ce truc !\nPensez Néogamma maintenant.\n#3, posté le 11/11/09 à 17:56:10\nMerci à vous d'avoir répondu , si j'ai bien compris je dois installer néogamma mais dois je désinstaller wiigator ? ou le laisser et j'aurais les deux (néogamma et wiigator installé en même temps ? )\nEdit : par pitié si je dis n'importequoi là , fermez les yeux\n#4, posté le 11/11/09 à 17:58:24\ntu prend que neogammaR8B7 c'est tout\n#5, posté le 11/11/09 à 18:03:05\nok donc je vais enlever le truc wiigator et installer neogammaR8B7 , j'essaye et on verra\n#6, posté le 11/11/09 à 18:06:14\nde rien tout va s'arranger\n#7, posté le 11/11/09 à 18:42:50\nDsl ,mais là je rame un peu pour me procurer ces fichiers :\nj'ai tlchargé Nusd mais je bloque pour récupérer ces fichiers !\n#8, posté le 11/11/09 à 18:45:18\ndans database tu va sur IOS tu prend les ios tu click sut pack to wad en bas\n#9, posté le 11/11/09 à 18:50:56\nneogamma est le meilleur pour lire les DVD (originaux ou backups)\n#10, posté le 11/11/09 à 22:58:51\nj'ai enfin tous les fichiers et les programmes qu'il me faut ,mais avant de commencer à faire quoi que ce soit sur ma wii ,je voulais savoir si avant de commencer toute manipulation je devais désinstaller le wiigator ?\nEdit : voilà ça a pris le temps qu'il fallait mais j'ai enfin installé néogamma trop contente !!! mais par contre certains jeux , j'obtiens un écran vert et pour wii sport resort la wii redémarre carrément mais à chaque jour sa peine et demain j'essaierais de voir pourquoi\nCe site est génial et les tutos vachement bien expliqués et ça aide bcp alors un grand grand merci à tout le monde\n#11, posté le 12/11/09 à 00:55:41\nEdit : voilà ça a pris le temps qu'il fallait mais j'ai enfin installé néogamma trop contente !!! mais par contre certains jeux comme new super mario bros j'obtiens un écran vert et pour wii sport resort la wii redémarre carrément mais à chaque jour sa peine et demain j'essaierais de voir pourquoi\nLe jeu n'est pas sortit, tu l'as donctéléchargé !\n#12, posté le 12/11/09 à 01:17:59\n#13, posté le 12/11/09 à 11:33:26\n(ça y est corrigé )\n#14, posté le 12/11/09 à 11:35:02\n#15, posté le 12/11/09 à 14:21:53\nBonjour à tous, je pense que la réponse à mon problème se trouve quelque part dans ce topic, mais je ne sais pas où exactement, donc j'ai besoin de vos lumières s'il vous plait..\nje vous explique mon cas ce sera plus simple :\nj'ai ma wii en version 3.2E, j'ai installé la chaine homebrex et la chaine gamma.\nPar contre j'ai un jeu qui passe pas, ca me met un ecran bleu avec erreur 002\nque dois-je faire exactement, dois-je supprimer ma chaine gamma pour installer ensuite neogamma ? par pitié, merci de m'aider j'ai peur de faire une bétise.\n#16, posté le 12/11/09 à 20:24:05\nje sais pas si ça va t'aider mais moi j'avais au début wiigator et ensuite j'ai installé néogamma sans désinstaller le premier (moi aussi j'avais peur de faire une bourde ), en fin de compte je me suis retrouvé avec deux chaines mais je n'utilise que néogamma maintenant .\n#17, posté le 12/11/09 à 20:27:34\nla désinstallation de la chaine inutile est possible en passant par la gestion des chaines dans les options de la wii, ou en utilisant Anytitle deleter\n#18, posté le 12/11/09 à 20:30:06\nIl ne faut mieux pas desinstaller les ancienne car\n1 ya certain jeu qui ne passe pas sur neogamma\n2 parce que c'est COLECTORE\n#19, posté le 12/11/09 à 20:31:11\n#20, posté le 12/11/09 à 20:32:03\nbas oui trop mais moi OKAMI NE MARCHE PAS SUR NEOGAMMA mais marche sur backup laoder gamma 0.3\n#21, posté le 23/11/09 à 23:28:03\nBonjour à tous!! je suis completement novice et j'ai passé les dernières 24h sur ce site vAAAAchement bien fait et sympathique soit dit en passant. Mais là j'en peux plus!!!\nJe pense être dans le bon sujet pour de l'aide (j'ai lu toutes les faq, les tutos et tout et tout )\nVoila, j'ai une version 3.1 pucée avec HBC, wiigator et backup launcher 3.0 (je sais... j'ai cru comprendre que c'était complètement has been), je n'ai pas non plus de connexion internet parce que j'y arrive pas mais c'est un autre sujet je crois.\nBref, je voulais supprimer l'erreur 002 sur certains jeux et donc installer le dernier Cios en suivant le lien qu'Orwell a mis plus haut via carte sd.\nJ'ai récupéré tous les ios demandés, mis à la racine sd... bref j'aboutis à l'erreur -1. J'ai reformaté ma carte en fat32 a peu près 853 millions de fois et j'avoue que je n'en puis plus alors je viens a vous


Jason Momoa a été choisi pour incarner le rôle principal dans « Chief of War », la nouvelle série limitée d'Apple TV+ - actualite-news.com\nJason Momoa a été choisi pour incarner le rôle principal dans « Chief of War », la nouvelle série limitée d’Apple TV+\nPar Cedric 5 avril 2022, 9:35\nEh oui, il semblerait bien que l’agenda de la star d’Aquaman soit très chargé pour cette année avec le tournage du film « Aquaman and the Lost Kingdom », « Fast and Furious 10 » ainsi que la saison 3 de la série « See ». De plus, on vient d’apprendre que Jason Momoa a également été choisi pour être en tête d’affiche de la future série limitée d’Apple TV+ intitulée « Chief of War ». Un titre dont l’acteur sera aussi en parallèle l’auteur et le producteur exécutif. Que nous réserve donc cette nouvelle série que prépare la plateforme de streaming d’Apple ?\n« Chief of War », de quoi ça parle ?\nAprès le succès du premier film « Aquaman » en 2018 et de la série « See » lancée en 2019 sur la plateforme de streaming d’Apple, Jason Momoa a très vite enchaîné les grands rôles dans d’autres grosses productions. D’ailleurs, nous avons pu le voir récemment dans les films « Dune » et « Sweet Girl ». Et comme nous le savons déjà, l’acteur sera à l’affiche d’Aquaman and the Lost Kingdom ainsi que de Fast and Furious 10 aux côtés de Vin Diesel. Mais ce n’est pas tout, car on vient d’apprendre que Jason Momoa sera aussi en tête d’affiche de « Chief of War », la nouvelle série limitée d’Apple TV+. En effet, la plateforme a commandé directement cette série mettant en vedette l’acteur, qui en est également l’auteur et le producteur exécutif.\nD’après les premières informations communiquées par Apple TV+, le titre sera produit par Endeavor Content (The Lost Daughter, Ambulance) et Chernin Entertainment (Fear Street, La Planète Des Singes). Il a été créé par Momoa ainsi que Thomas Pa’a Sibbett et comprendra huit épisodes. À savoir que c’est justement la première fois que M. Momoa écrit pour la télévision.\n« Chief of War » nous emmènera donc suivre le récit épique et sans précédent de l’unification et de la colonisation d’Hawaï du point de vue des autochtones. Tout cela dans un mélange du genre dramatique, action et historique. Côté production, on sait que Momoa et Sibbett sont producteurs exécutifs avec Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Erik Holmberg et Doug Jung. Ce dernier sera en parallèle le showrunner de cette série limitée.\nC’est quand la date de sortie et qui sera au casting ?\nPour l’heure, aucune date de sortie n’a encore été annoncée par Apple TV+ pour « Chief of War » sachant que le projet est encore en cours de préparation pour le début du tournage. Même chose pour le casting puisqu’aucun autre membre n’a encore été annoncé outre la présence de Jason Momoa. Il faudra donc attendre le début du tournage pour avoir de nouveaux détails concernant la série. En attendant, vous pouvez retrouver l’acteur dans la série dramatique post-apocalyptique « See » dont les deux premières saisons sont toujours disponibles sur Apple TV+.