Caractérisation et conséquences environnementales de la charge polluante des eaux de la ville de Tiznit (Maroc) par a - Fichier PDF\nCaractérisation et conséquences environnementales de la charge polluante des eaux de la ville de Tiznit (Maroc) .pdf\nNom original: Caractérisation et conséquences environnementales de la charge polluante des eaux de la ville de Tiznit (Maroc).pdfAuteur: a\nCe document au format PDF 1.5 a été généré par / Bullzip PDF Printer / www.bullzip.com / Freeware Edition, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 30/10/2011 à 12:36, depuis l'adresse IP 41.141.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 3911 fois.\nTaille du document: 1.6 Mo (35 pages).\nOffice National de l’Eau\nPotable - Tiznit - Maroc\nPrésenté pour obtenir le titre de :\nLicence es Sciences et Technique\nCaractérisation et conséquences\nenvironnementales de la charge polluante des\neaux usées de la ville de Tiznit (Maroc)\nPar : FATIHA ELMOUMEN\n-Pr. SAIDI Mohamed El Mehdi (Faculté des Sciences et Techniques - Marrakech)\n-Mr. BEN SI BELLA Mohamed (Délégation de la santé – Tiznit)\n-Mr. BAAZI Mokhtar (Office National de l’Eau Potable – Tiznit)\nSoutenu le 13/02/2010 devant la commission d’examen composée de :\n- AGOUSSINE M’bark\n- BACHNOU Ali\n- SAIDI Mohamed El Mehdi\nJe tiens d’abord à remercier les personnes suivantes pour leur aide administrative, sans\nquoi l’étude et les enquêtes n’auraient pas été faciles à mener :\n- Monsieur le Gouverneur de la ville Tiznit\n- Monsieur le Directeur Provincial de l’ONEP, Mohamed Farah,\n- Monsieur le Directeur Provincial de l’Agriculture\n- Monsieur le Délégué Provincial de la Santé, Nourdine Malmouze,\nJ’adresse également ma gratitude au Professeur Mohamed El Mehdi SAIDI qui a dirigé ce\ntravail. J’aimerai lui exprimer ma grande reconnaissance pour la confiance, le soutien et la\ndisponibilité qu’il m’a accordés pour faire avancer ce travail. Son encouragement et ses\nconseils ont fait preuve à la fois d’une gentillesse et d’un esprit responsable, critique et\nJ’adresse aussi mes profonds remerciements à mes encadrants Mr Mohamed BEN SI\nBELLA et Mr Elmokhtar BAAZI pour avoir dirigé mes travaux et pour le temps qu’ils\nm’ont consacré pour me transmettre une partie de leur savoir. Je remercie également Dr\nNourdine BOUSSAFI, Dr Malika IDGHDOUR, Mr Mohamed IDDIOUANE et tous les\nmembres du service provinciale d’hygiène et d’assainissement à la délégation de la santé\nde Tiznit , notamment Mr Abdelhadi IDDAOUD et Mr Mohamed AMOUAT avec qui j’ai\npassé d’agréables moments .\nJe tiens aussi à remercier vivement Mr Nourdine ERROUK et Mr Saïd OUBEIJJA pour\nleur accueil et leur sympathie.\nJe remercie par ailleurs Mlle Khalifa LOUNAT (SABAH) pour son accueil chaleureux au\nsein du laboratoire de biologie de la faculté. Ses conseils scientifiques et son aide\nmatérielle et morale m’ont été bénéfiques.\nPar ailleurs, la réalisation de ce travail n’aurait pas été possible sans le soutien moral et\neffectif de ma famille. Je remercie donc mes parents pour leur appui et leur dévotion durant\ntoutes ces années d’étude.\n: Direction provinciale de l’Agriculture\n: Route provinciale\nmm/an : Millimètre par an\nA.T.N.C : Agents Transmissibles Non Conventionnels\nSTEP : Station de Traitement et d’Epuration\nDBO5 : Demande Biologique en Oxygène en 5 jours\nBA : Bassins anaérobies\nBF : Bassins facultatifs\nBM : Bassins de maturation\nl/s : Litre par seconde\nFTM : fermentation en tubes multiples\nCT : Coliformes totaux\nCF : Coliformes fécaux\nUFC/100ml : Unité formant colonie par 100 millilitres\nIntroduction ………………………………………………………………………......................…………………….. 5\nObjectif, problématique et organisation de l’étude ……………………………………………………….…….…… 6\nA- Présentation de la ville et des services de l’eau de Tiznit ……………………………………………..….. 6\nB- Etablissements sources potentielles de pollution des eaux …………………………………………..…. 9\nB-1 : L’hôpital Hassan1 ………………………………………………..……………………………......… 9\nB-1-1 : Monographie de l’hôpital ……………………………………………………………..…….. 9\nB-1-2 : Quantification de la consommation …………………………………………….…..…..... 9\nB-1-3 : Typologie de déchets de soins …………………………………………………….......…. 9\nB-1-4 : Enquêtes et méthodologie de travail …………………………………………..…..…… 10\na- Répertoire de données qualitatives recueillies …………………………………..… 11\nb- Répertoire de données quantitatives recueillies ………………………………..…. 12\nB-1-5 : Les risques représentés par ces effluents …………………………………………..…. 17\nB-1-6 : Recommandations suggérées ………………………………………………………..…. 18\nB-2 : L’abattoir …………………………………………………………………………………………….. 18\nB-2-1 : Identification des dangers ……………………………………………………………..…. 18\nB-2-2 : Questionnaire récapitulatif de l’abattoir ……………………………………………..….. 19\nC- Systèmes de collecte et procédures d'élimination des eaux usées dans la ville de Tiznit ……..….. 20\nC-1 : Les réseaux d’assainissement ………………………………………………………………..…..…. 20\nC-2 : L’ancienne station d’épuration ………………………………………………………………….……. 21\nC-3 : La STEP actuelle et ses composants …………………………………………………………..…… 22\nC-3-1 : Situation actuelle du service de l’eau potable ………………………….………..…..…. 22\nC-3-2 : Situation actuelle du service de l’Assainissement liquide………………………….….. 22\nC-3-3 : Système de collecte des eaux usées de la ville. …………………………………….… 22\nC-3-4 : Description de la STEP ……………………………………………………………….….. 22\nD- La réutilisation des eaux usées et ses contraintes…………………………….………………..…..…..…. 25\nD-1 : Localisation administrative des périmètres ………………………………………………..…………25\nD-2 : Cadre réglementaires ………………………………………………………………………..…...…... 26\nD-3 : La réutilisation clandestine des eaux usées issues de la STEP et impact sur les localités….…27\nD-4 : Enquêtes auprès des riverains voisins de la STEP ………………………………….……..…..…. 28\nD-5 : La commercialisation ………………………………………………………………………….....…… 33\nE – Analyses biologiques des eaux en amont et en aval de la STEP ……………………………….…..…..35\nE-1 : Les organismes indicateurs de la contamination fécale ……………………………………..….… 35\nE-2 : Méthodes de détection des polluants microbiologiques utilisées ………………………………… 35\nE-3 : Résultats des analyses …………………………………………………………………………...….. 36\nConclusion générale……………………………………………………………………………………………..….. 37\nL'environnement est "la clé d'une meilleure santé", déclare l'OMS (L'Organisation mondiale de\nla santé), à la Conférence ministérielle "santé et environnement" à Londres en juin 1999. Elle inclut\ndans le terme Environnement des paramètres physiques liés aux milieux (pollution de l'eau, impact\ndes déchets...) et à l'ensemble des activités humaines (air ambiant, accidents domestiques,\nLa pollution parasitologique ou bactériologique de l'eau demeure le principal problème des\npays du Sud. Mais dans les pays développés, on est passé d'une pollution bactériologique à une\npollution industrielle, et aujourd'hui, à une pollution chimique. Cette dernière pose de nouveaux\ndéfis aux professions sanitaires, car elle est difficile à évaluer et à prévoir. Les quantités de\npolluants (pesticides, substances chimiques diverses) sont infimes mais touchent un nombre\nd'individus important en raison de l'urbanisation.\nLier la santé et l’environnement est une évidence pour l'opinion, mais c'est encore un défi pour qui\nrecherche des informations fiables et précises. La santé environnementale repose donc en partie\nsur l'évaluation et la gestion du risque d'où l'émergence du principe de précaution que l'on cherche\ndésormais à introduire en plus de la protection et de la prévention sanitaires.\nDans la ville de Tiznit, la majorité des eaux usées domestiques, industrielles et les eaux\npluviales sont collectées puis épurées dans une station d’épuration avant d’être rejetées dans le\nmilieu naturel (Oued sidi Abderrahmane).La station d’épuration est conçue pour épurer les eaux\nusées et limiter ainsi l’apport en excès de matière organique et de polluants minéraux dans le\nmilieu naturel. De nombreux micropolluants sont toutefois peu épurés et se retrouvent dans le\nmilieu naturel sans que leurs effets sur ce dernier ne soient véritablement connus.\nPour maintenir la qualité des eaux, il apparaît ainsi essentiel de valider les méthodologies d’études\net les méthodes analytiques mais, avant tout, de connaître les activités polluantes, les polluants et\nleurs impacts écologiques. Les problèmes relatifs à la gestion de ces micropolluants et des\nsubstances à risques font partie des grandes préoccupations actuelles.\nDans ce contexte, la problématique des rejets d’effluents des hôpitaux et des industries devient\nplus importante. En effet, ces établissements génèrent de gros volumes d’effluents liquides qui\ncontiennent des substances spécifiques (résidus médicamenteux, réactifs chimiques, métaux,\ndésinfectants, détergents, révélateurs et fixateurs radiographiques…) et sont susceptibles de\ndisséminer des germes pathogènes. Ces effluents sont généralement évacués dans les réseaux\nurbains sans traitement préalable, au même titre que des eaux usées domestiques classiques.\nObjectif, problématique et organisation de l’étude :\nL'objectif est d'évaluer la gestion des rejets liquides au niveau de certains établissements de la ville\nde Tiznit, le fonctionnement du système d'élimination adopté, les problèmes rencontrés, le niveau\nd'information de la population vulnérable et les mesures mises en place pour sauvegarder\nl'environnement et la santé des citoyens.\nLa méthodologie adoptée consistera en l'utilisation de deux outils d'évaluation :\nDes questionnaires adaptés à chaque niveau (situation) destinés aux administrations,\npersonnel, employeurs et aux citoyens, portant sur :\n- Les connaissances générales sur la gestion des déchets liquides\n- Les méthodes adoptées pour l'élimination des effluents\n- Les mesures de protection et de prévention mises en place\n- Les problèmes d'ordre sanitaire et environnemental engendrés par les déchets liquides\nUne évaluation qualitative par des constats directs et par des prélèvements d’échantillons pour\nLe déroulement de l'étude qui a été réalisé en concertation avec différents intervenants est\ndébuté par des investigations :\nEn amont, au niveau de certains établissements de la ville à caractères sanitaires ou\nindustriels notamment l’hôpital Hassan premier et l’abattoir municipal.\nEn aval, au niveau de la station d'épuration, au niveau des deux localités Atbbane et\nDoutarga avoisinant la station et au niveau du centre de santé Elmers, site sentinelle.\nParallèlement, au niveau de la Délégation de la santé, de la Direction d'ONEP, de la\nDirection de l’agriculture (DPA), au niveau des collectivités locales et au niveau d’une\nassociation agricole locale.\nA- Présentation de la ville et des services de l’eau de TIZNIT:\n1- Histoire de la ville :\nLa ville de Tiznit, chef lieu de la province, tire son nom de celui d'une sainte femme\nnommée "Lalla Zninia" qui, d'après la légende, est revenue du Nord et s'est arrêtée épuisée en ce\nlieu alors désertique. Elle déplora sa conduite passée avec toute sincérité et fit preuve d'un tel\nrepenti que dieu, pour lui manifester son pardon, fit jaillir à ses pieds une source. Cette résurgence\nfut nommée "Aïn El Kdim" par les habitants de la ville qui prit le nom de la femme légendaire «Lalla\nLa fondation de la ville de Tiznit remonte à 1882 après l’expédition militaire du sultan Moulay\nHassan 1er dans la région du Souss. Le besoin de créer cette cité fut dicté par la volonté de planter\nun poste militaire afin de contrôler l’arrière pays, singulièrement la puissance maraboutique de\nTazerwalt (Iligh) et par la même parer à toute pénétration européenne depuis l’atlantique.\nLa ville de Tiznit est le chef-lieu de la province du même nom et fait partie de la région du Souss\nMassa Draa ; Elle se situe de part et d’autre de la RP 30 menant d’Agadir à Guelmim. Elle est à\nenviron 100 km d’Agadir et à 15 km de la Côte Atlantique.\nLa ville a connu une extension sur certaines zones rurales qui font partie actuellement de la\nmunicipalité, notamment la localité de Doutarga (siège de la station d’épuration des eaux usées).\n6 960 Km²\nPluviométrie annuelle : 160 mm ;\nTempérature maximale : 45°C ;\nCentres urbains et semi-urbains\nTiznit, Sidi Ifni, Tafraout et Lakhsasse\n4 Pachaliks, 5 Cercles ,16 Caïdats\n4 Municipalités et 40 Communes rurales\nTableau 1 : Caractéristiques de la province de Tiznit\nFig. 1 : Situation géographique de la ville de Tiznit\nLe climat de la plaine de Tiznit est directement lié à sa position géographique. Celle-ci subit, en\neffet deux types d’influence :\nL’influence de la latitude qui se traduit par des précipitations faibles. (la plaine étant située\nentre les parallèles 29° et 30° Nord)\nL’influence océanique qui se traduit par une atténuation des températures estivales. (l’océan\nest à environ 15 km de la ville)\nLa pluviométrie est faible à Tiznit : Elle est de l’ordre de 189 mm/an en moyenne de 1933 à 1966.\nElle est même descendue à 148 mm/an en moyenne pendant la période 1980-1995.\nDe point de vue hydrographique, Tiznit est caractérisée par la présence de trois oueds : oued Sidi\nAbderrahmane qui traverse l’ancien Médina, l’oued Tamdroust au sud-ouest de la ville et l’oued\nIssouh qui passe au nord-ouest de Tiznit.\n4- Distribution de l’eau potable :\nLa distribution de l’eau potable est gérée par la direction provinciale de l’Office Nationale de l’Eau\nPotable (ONEP). Cet organisme planifie et étudie l'approvisionnement en eau potable, assure\nl'exécution des travaux des unités de production et de distribution et contrôle la qualité des eaux\nproduites et distribuées. La capacité de stockage des eaux de cet office est de l’ordre de 6500 m3.\n5- Population, abonnés, consommation et rejets :\nSelon le recensement de 2004, la population de Tiznit est au nombre de 53 682 habitants. Les\nabonnés au réseau de distribution de l’eau potable, y compris les abonnés industriels, sont au\nnombre de 20 334 au mois de mai 2009. Ces derniers sont au nombre de 115.\nPour la consommation, nous disposons de celle des quatre trimestres de l’année 2008 et du\npremier trimestre de l’année 2009.\nLa consommation des seules industries est d’environ 16 551 m3 au 1er trimestre 2009.\nIl est à signaler que les grandes industries de la ville de Tiznit sont :\nLe complexe artisanal\nLes hôtels, les cafés, restaurants et les stations d’essence.\nLes principaux établissements de santé sont :\nL’hôpital Hassan 1er (environ 230 lits)\nL’hôpital Houmane El fatoiki (environ 72 lits)\nLe centre de santé Abdellah Chefchaouni\nLe centre de santé Elmers\nLes laboratoires, les cliniques et les cabinets privés ;\nB- Etablissements sources potentielles de pollution des eaux :\nB-1 : L’hôpital Hassan1er :\nB-1-1 : Monographie de l’hôpital :\nL’hôpital Hassan 1er de Tiznit est construit au centre de la ville. Il est d'une capacité litière d'environ\n230 lits repartis comme suit :\nTableau 2 : Capacités litières de différents services de l’hôpital Hassan 1\nL'établissement est composé aussi d'un centre d'hémodialyse équipé de 16 appareils de dialyse,\ndes services de radiologie et d'échographie, d'une salle de mammographie, d’une pharmacie,\nd’une cuisine, d’une buanderie, d’un atelier et d’un garage\nB-1-2 : Quantification de la consommation\nL’hôpital est un grand consommateur de l'eau issue du réseau de distribution publique ajoutée à\ncelle utilisée spécialement par l'établissement (eau stérile par exemple). Outre les volumes d'eau\nentrant dans l'hôpital qui sont importants, les rejets d’effluents sont également considérables.\nLes usages de l'eau à l'hôpital sont très variés : usage alimentaire, sanitaire, technique et\nthérapeutique ; et génèrent donc différents types d'effluents. Pour avoir une première approche sur\nla situation actuelle du rejet des effluents de cet établissement, il est nécessaire d'identifier l'origine\ndes rejets et de connaître ensuite les risques qu'ils peuvent générer pour pouvoir enfin formuler des\nrecommandations pour remédier à la situation\nB-1-3 : Typologie de déchets de soins : (d’après chufes.ma)\nLes déchets biologiques et/ou infectieux\nLes déchets biologiques et /ou infectieux sont des déchets susceptibles de contenir des germes\npathologiques (bactéries, virus, parasites) ou leurs toxines, en quantité ou en concentration\nsuffisantes pour causer des maladies chez l’homme ou d’autres organismes vivants. Ils\npeuvent être des pièces anatomiques reconnaissables, des produits sanguins et matières\nimprégnées de sang, des liquides physiologiques, des cultures de laboratoire, des excrétas des\nmalades, des produits et consommables utilisés pour des soins des malades ou en dialyse, des\ncadavres d’animaux de laboratoire, etc.\nLes déchets piquants ou coupants\nC’est tout objet ou matériel utilisé pour la réalisation des activités de soins et susceptible\nde blesser et de présenter un risque de transmission de l’infection. Il s’agit par exemple des\naiguilles à sutures ou à injection, des seringues jetables munies d’aiguilles non démontables,\ndes aiguilles à ailettes, des lames , des verres cassés, des cathéters, des bistouris, des\nperforateurs de tubulures …etc.\nCette catégorie de déchets comporte tous les produits solides, liquides et gazeux utilisés dans le\ndiagnostic des maladies et des recherches expérimentales, notamment les produits toxiques, le\nmercure des thermomètres, les produits acides et corrosifs, les produits inflammables, les réactifs\net produits des laboratoires, les concentrés d’hémodialyse, les produits d’imagerie médicale, les\nsolvants, etc. Il est important de distinguer entre déchets chimiques dangereux (exemple le\nmercure, arsenic, pesticides) et non dangereux ( les détergents).\nLes déchets pharmaceutiques comportent les médicaments et produits pharmaceutiques périmés,\nles vaccins, les médicaments contaminés, les ampoules ou flacons de médicaments vides\nprovenant des services cliniques ou des pharmacies hospitalières, les résidus des produits\ncytotoxiques avec leur emballage interne, les urines et excrétas provenant des malades traités par\nles produits cytotoxiques, etc.\nradioéléments en sources scellées ou non scellées. Les déchets radioactifs peuvent être\nsolides, liquides, gazeux, des tissus contaminés par des éléments radioactifs, aiguilles,\nseringues, gants, fluides, effluents liquides des préparations, excrétas des malades traités ou\nayant subit des tests de médecine nucléaire, résidus des matériaux de radioactivité … etc.\nLa réglementation en vigueur sur ces déchets :\nDans la loi sur les déchets, l’article 1 a pour objet de prévenir et de protéger la santé de l’homme, la\nfaune, les eaux, le sol, les écosystèmes, les sites, les paysages et l’environnement en général\ncontre les effets nocifs des déchets. A cet effet, il vise :\n- La prévention de la nocivité des déchets et la réduction de leur production ;\n- L’organisation de la collecte, du transport, du stockage, du traitement et de l’élimination des\ndéchets de façon écologiquement rationnelle ;\n- L’information du public sur les effets nocifs des déchets sur la sante public et l’environnement\nainsi que sur les mesures de prévention ou de compensation de leurs effets préjudiciables.\nB-1-4 : Enquêtes et méthodologie de travail :\nEn ce qui concerne le déroulement du travail, j’ai effectué une enquête durant les mois de juillet\net Aout 2009 lors de plusieurs passages par semaine dans les services de : pédiatrie, de\nréanimation, de radiologie, de maternité, des urgences, d’hémodialyse, au laboratoire, au bloc\nopératoire, et à la buanderie.\nAu terme de cette étude, les réponses aux questionnaires sont classées, analysés et exploité. Les\nrésultats sont représentés dans les tableaux ci-après.\na- Répertoire de données qualitatives recueillies :\nIl ressort du questionnaire adressé au personnel hospitalier de l’hôpital Hassan 1er le constat\nAcide sulfurique, Acide acétique (cas des\nfixateurs+ Les révélateurs), Les réactifs, les\ndiluants, les agents de lyse, stromatolyser, Les égouts\nConcentrât flow (riche en électrolytes) , les\nacides , les bicarbonates, les bases\nArgent métallique, grains de bromure d’argent,\nsels d’argent, les mercures des thermomètres\nsolvants, acides, bases des produits de rinçage,\nLes rejets de produits le stromatolyser, les détergents, la bétadine, Les égouts\nLes rejets contenant\nSang, urines, selles, expectorations, cellules, les\nplasmas, les LCR, rejet consécutif au traitement\ndu malade (créatine, les acides uniques, les\nurées), Les sérums, eau oxygène, les\nélectrolytes (le potassium, le calcium, le\nsodium), les urines et les selles, eau issue de Les égouts\nstérilisation de matériels, liquide d’aspiration\nchirurgical (liquide gastrique, aspiration trachéobronchique, les vomissements, les vésicules\nbiliaires et les appendicites (les cas normal pas\nRestes des médicaments, les antibiotiques, les\nantivirus, l’éosine, l’alcool brulé, les graisses, les Les égouts\nTableau 3 : Résultats du questionnaire de l’établissement hospitalier\n- La gestion des effluents :\nPour les effluents, les résultats des questionnaires se présentent comme suit :\nL'entretien du réseau s'effectue t-il d'une façon régulière :……Non……\nLes effluents sont t-il analysés : … Non ……\nType de procédé adopté pour l'élimination des effluents ?\ndirectement vers l’égout …\nLe personnel relevant de votre service a-t-il bénéficié de formation, de recyclage ou de\nséances d'information et de sensibilisation en matière de gestion des effluents hospitaliers ?\nAu niveau de tous les services il n’y a eu aucune formation sauf pour le bloc\nb- Répertoire de données quantitatives recueillies :\nDe l'examen de l'ensemble des rejets, il ressort que l'Hôpital engendre des eaux usées hybrides, à\nla fois domestiques et spécifiques à l'activité hospitalière. L'estimation des débits et flux polluants\nest nécessaire pour apprécier le degré de pollution. Mais comme j’ai déjà constaté dans les\nréponses au questionnaire, aucune mesure de débit n'est réalisée. Elle est souvent donnée en\nfonction de la quantité d'eau consommée.\nMensuelle en eau (en m3)\nproduite (en m3)\nTableau 4: Consommation moyenne mensuelle en eau et quantités moyennes mensuelles d'effluents\nproduites durant le premier semestre de l'année 2009 pour les services de l'hôpital Hassan I de Tiznit\nEffluents produits (en m3)\nFig. 2 : Consommation moyenne mensuelle en eau et quantités moyennes mensuelles d'effluents produites\ndurant le premier semestre de l'année 2009 pour les services de l'hôpital Hassan I de Tiznit\nCes résultats révèlent une consommation moyenne mensuelle en eau de l’ordre de 35 m3 et à\npartir desquelles découle la quantité moyenne mensuelle d'effluents produite estimée à environ\nLe questionnaire a été adressé à différentes ressources humaines de l’hôpital. Il a ciblé quasiment\ntoutes les catégories du personnel exerçant dans l'établissement comme indiqué ci-après :\nTableau5 : proportion des différentes ressources humaines adressées par les questionnaires\nPour la nature, la composition et le devenir des effluents produits par les services de l'hôpital,\nl’enquête a révélé les constats suivants :\ndes rejets par\nTableau 6 : nature, composition et devenir des effluents produits par les services de l'hôpital Hassan1er\nA : produits désinfectants et antiseptiques\nB : rejets chargés en germes pathogènes\nC : médicaments\nD: métaux lourds (mercure)\nE : produits chimiques\nF : graisses\nG : détergents\nDe ce tableau on peut déduire que les effluents de cet établissement peuvent êtres classés en :\nRejets de nature spécifiques à l'activité de soins concernant certains services :\n- Les rejets de nature domestique :\nLes rejets des cuisines :\nLa préparation des repas pose principalement le problème de rejet d'eaux grasses. Celles-ci outre\nles problèmes de putréfaction qu'elles génèrent, provoquent des dépôts dans les canalisations et le\ncolmatage du réseau d'assainissement.\n- Les rejets de produits détergents et d'entretien :\nLa consommation de détergents et de produits d'entretien dans un hôpital est considérable comptetenu de l'usage intensif qu'il en est fait : blanchisserie, nettoyage des surfaces, nettoyage du\nmatériel médico-chirurgical, toilette des patients et du personnel.\nRejets spécifiques communs aux différents services de soins :\nOn retrouve dans cette catégorie de rejet tout ce qui est relatif aux produits désinfectants et\nantiseptiques, aux médicaments, aux métaux lourds (mercure issu des thermomètres cassés) et\naux rejets de germes pathogènes.\nLes rejets contenant des métaux lourds\nLes rejets médicamenteux\nLes rejets contenant des éléments pathogènes\nLes rejets contenant des produits dèsinfectants\nLes rejets des produits antiseptiques\nTableau 7: proportions de chacune des composantes des effluents\nProduits par les services de l'hôpital Hassan I de Tiznit\nFig. 3: proportions de chacune des composantes des effluents\n- Pour la question : l’entretien du réseau, s’effectue t-il ? les réponses par non étaient au nombre\nde 12, une seule sans réponse et aucune réponse par oui. Les composantes du réseau\nd'assainissement à l'intérieur de l'établissement ne subissent donc aucune opération d'entretien\n(curage, désinfection.. etc)\n- Même constat pour la question : les effluents sont-ils analysés, ou toutes les réponses (13) ont\nété négatives ; et pour la question concernant le procédé adopté pour l’élimination et le devenir\ndes effluents produits par les services de l'hôpital, les 13 réponses était vers les égouts, et aucune\nréponse pour un traitement spécifique.\nCes résultats montrent que les composantes du réseau d'assainissement à l'intérieur de\nl'établissement ne subissent aucune opération d'entretien et que tous les rejets liquides de\nl’établissement sont évacués directement dans les vannes du réseau public en l'absence d'une\nprocédure de prétraitement.\n- Sur le plan de la formation du personnel hospitalier sur différents aspects de gestion des effluents\nliquides en milieu hospitalier, une seule réponse affirmative a confirmé qu’il y a eu une formation\ndans ce sens, alors que 12 autres réponses ont toute signalé qu’il y a jamais eu de formation pour\nqualifier le personnel à gérer les effluents liquides de l’hôpital.\nEn conclusion et de tous les résultats des questionnaires, nous avons relevé que :\n* l'hôpital est un grand consommateur d'eau.\n* les volumes rejetés dans le réseau d'assainissement publique sont également importants.\n* la nature et la composition des effluents produits par l'établissement sont très diversifiées à\nsavoir : les produits désinfectants, les antiseptiques, les germes pathogènes, les médicaments,\ncertaines métaux lourds (comme le mercure), les détergents, les graisses. Le taux de ces produits\nest variable. Il dépend de la nature de l'activité au sein de l'établissement. Ils présentant des\nrisques de nature infectieux et toxiques susceptibles de générer une pollution de l’environnement.\n* la totalité des rejets liquides de l’établissement sont évacués directement dans les vannes du\nréseau public sans aucun prétraitement.\n* Les composantes du réseau d'assainissement à l'intérieur de l'établissement ne subissent\naucune opération d'entretien.\n* Le personnel de l'établissement n'est pas formé et pas sensibilisé sur différents aspects de\ngestion des effluents liquides en milieu hospitalier\nB-1-5 : Les risques représentés par ces effluents :\na- Les risques infectieux:\nIl est théoriquement possible de retrouver dans les eaux usées\npathogènes, qui peuvent être :\nhospitalières des germes\n- Des bactéries présentes dans les selles ou urines (Salmonelles, Shigella, Coliformes, Vibrions\nStreptocoques, Entérobactéries...) ou encore des bactéries responsables d'infections nosocomiales\n(Staphylocoques, Streptocoques, Pseudomonas...). La particularité et le danger de ces bactéries\nest qu'elles sont souvent poly-résistantes aux antibiotiques.\n- Des virus (Hépatites, Entérovirus, Rota virus...)\n- Des parasites (amibes, tænia, ascaris, champignons...)\nb- Le risque toxique :\nLe risque toxique est théoriquement réel, tant pour l'environnement que pour la Santé publique, du\nfait d'une pollution possible par des métaux lourds (exemple le mercure issu des thermomètres\ncassés). Ces produits solubles représentent donc un danger de pollution de l'eau puisqu'ils peuvent\nmodifier les caractéristiques physico-chimiques de l'eau et nuire au bon fonctionnement de la\nstation d'épuration en détruisant sa flore épuratrice.\nAu niveau du service de radiologie on retrouve les révélateurs ; les fixateurs ; les sels d'argent qui\nprésentent des risques potentiellement élevés.\nc- Le non crédit de certains textes réglementaires:\nOn constate que les textes réglementaires vont dans le sens de la responsabilisation des hôpitaux.\nHélas ces textes ne trouvent pas d'écho auprès de l'ensemble des établissements. Car dans le\ncadre des effluents, les risques tellement diffus ne sont pas démontrables facilement.\nA ce jour, il existe très peu de textes réglementaires légiférant les rejets de polluants chimiques et\nautres produits contaminés biologiquement des effluents hospitaliers.\nB-1-6 : Recommandations suggérées :\nEn tenant compte des résultats de la synthèse et devant le non crédit de certains textes\nréglementaires, un certain nombre de recommandations peuvent être comme suit :\n* mettre en œuvre un réseau séparatif efficace.\n* connaître les conditions de rejet des effluents de l'établissement et effectuer des analyses\n* mettre en œuvre les prétraitements et gérer les déchets générés par ceux-ci,\n* stocker et récupérer les produits toxiques ou dangereux pour êtres éliminé dans la filière des\ndéchets de soin à risque infectieux.\n* créer au sein de l'établissement un poste de responsable chargé de gérer notamment les déchets\nsolides et les déchets liquides ;\n* organiser des ateliers et des séances d'information et de sensibilisation au profit du personnel\nexerçant dans l'établissement hospitalier en matière de gestion des effluents liquides en milieu\n* gérer les consommations en eau et des produits désinfectants ;\n* procéder à des opérations d'entretien régulières du réseau d'assainissement de l'établissement ;\n* Créer une cellule de suivi des effluents de l’hôpital ;\n* Réhabiliter le réseau interne surtout au niveau de la cuisine ;\nB-2 : L’abattoir\nL’abattoir est constitué d’une grande salle qui reçoit les bovins et les petits ruminants. Un petit mur\nsépare la saignée des petits ruminants des grands ruminants. Les canaux d’évacuation sont\nconstruits de telle sorte qu’il n’y ait pas de séparation des eaux usées et du sang. Toutes les eaux\n(eaux usées et sang) sont mélangées et évacuées à la sortie de l’abattoir, dans un long canal qui\ncontinue jusqu’à cette sortie. Les contenus de panses sont récupérés à l’aide d’un dégrilleur.\nL'objectif de choisir cet établissement est de réaliser une première approche de l'évaluation des\nrisques microbiologiques liés à ce type des effluents. Egalement de faire un rappel préalable de\nconsidérations réglementaires concernant ses effluents ainsi qu'une description du fonctionnement\ngénéral d'un abattoir et du type qu'il produit.\nNotons que les eaux issues du processus d’abattage sont très chargées en DBO, DCO, MES, et\nnutriments. La charge en microorganismes est aussi importante et il ne faut pas négliger le fait que\nparmi cette flore abondante, peuvent se trouver des germes pathogènes.\nB-2-1 : Identification des dangers :\nLe risque microbiologique aux eaux issues d’abattoirs émane principalement de germes contenus\ndans les matières fécales, ainsi les excréments recueillis dans les étables ou les camions, de\nmême que les contenus de tubes digestifs et d’estomacs sont les principaux réservoirs de\nL’identification des dangers passe donc par le recensement des germes potentiellement\npathogènes. Cependant, il ne faut pas négliger les risques de contamination des animaux euxmêmes par ingestion de ses eaux. En effet le bétail est le plus souvent et le plus directement\nexposé en pâturant sur des prairies où a eu lieu un épandage de boues. Des boues contaminées\npeuvent donc contribuer à entretenir le portage de certains pathogènes au sein du bétail et par\nconséquent faire perdurer le risque pour l'homme.\nCertains germes pathogènes ne se retrouvent qu'en très faible quantité dans les boues en raison\nd'une très faible prévalence des pathologies qu'ils induisent (ex: la brucellose). D'autres germes\npropres au bétail ne représentent aucune menace particulière pour l'homme. Enfin, certains\npathogènes, bien que dangereux pour l'homme ne sont pas hébergées dans les matières fécales et\npar conséquent ne posent pas un problème majeur de contamination par ces eaux.\nLa présence de Salmonelles dans les boues d'épuration n'est plus à démontrer. On peut par\nconséquent supposer que le microorganisme sera présent en plus grande quantité dans des boues\nprovenant d'une station qui reçoit exclusivement ou pour partie, des effluents d'abattoir. En effet, si\nles volailles sont les principaux réservoirs de la bactérie, il ne faut pas négliger l'importance des\nbovins et ovins en tant que porteurs du microorganisme. En outre, ces animaux vivant en\ntroupeaux, la contamination d'un individu peut très rapidement s'étendre aux autres et ainsi\namplifier le problème de manière radicale.\nUn protozoaire : Cryptosporidium\nCryptospridium est un protozoaire, parasite obligé qui se développe dans un animal hôte et\nreconnu comme un pathogène humain. Cryptosporidium infecte les hommes et le bétail. C’est une\ncause assez courante de gastro-entérite, qui peut mettre en danger la vie des personnes affaiblies.\nIl entraîne en effet des diarrhées liquides profuses (jusqu'à 3 litres/jour) accompagnées de douleurs\nabdominales, vomissements et fièvres faisant suite à une incubation silencieuse de 3 à 8 jours .\nLes Agents Transmissibles Non Conventionnels (A.T.N.C)\nLes agents transmissibles non conventionnels ont des propriétés biologiques et physico-chimiques\ntrès particulières qui en font une catégorie à part dans le règne des microorganismes. Ils induisent\ndes maladies humaines et animales strictement neurologiques, d'allure dégénérative qui sont\ntoujours mortelles après une très longue période d'incubation cliniquement silencieuse. Ces\nmaladies sont transmissibles au sein de la même espèce et entre espèces différentes. La nature\nexacte des agents transmissibles non conventionnels est encore imprécise.\nB-2-2 : Questionnaire récapitulatif de l’abattoir\nIdentification et renseignements de base\n: …L’abattoir municipal de la ville de Tiznit…\nLe personnel ayant répondu à l’enquête :\nOuvriers non spécialisés : ……\nQuantité moyenne de sang produit par mois : 5720 litres.\nNombre moyen de bovins et de petits ruminants abattus par mois : 540 bovins et 400 petits\nEtude d'impact sur l'environnement réalisée: Oui ……\nDevenir des effluents :\n- L'entretien du réseau s'effectue t-il d'une façon régulière ?…Non…\n- Les effluents sont t-il analysés ? … Non …\n- Type de procédé adopté pour l'élimination des effluents ?\n…Au niveau de l’abattoir on a un seul prétraitement : le dégrillage…\n- Le personnel relevant de votre unité a t-il bénéficié de formation, de recyclage ou de séances\nd'information et de sensibilisation en matière de gestion des effluents industriels ?\nNon le personnel ne bénéficie d’aucune formation……\nPhoto 6 : Des quantités énormes de sang et les excréments produits à l’abattoir\net évacuées vers le réseau d’assainissement\nC- Systèmes de collecte et procédures d'élimination des eaux\nusées dans la ville de TIZNIT :\nC-1 : Les réseaux d’assainissement :\nLe réseau d’assainissement, dont la longueur est de 150,8 Km, couvre 85% de l’ensemble de\nl’agglomération. Les conduites qui sillonnent la ville s’acheminent par un seul fossé vers la station\nd’épuration. Ce réseau d’égouts conçu pour moins de 30.000 habitants est gravement surchargé et\nse détériore d’autant plus vite que l’entretien en est insuffisant.\nC-2 : L’ancienne station d’épuration :\nDepuis 1981, la ville de Tiznit est dotée d’une station d’épuration mais celle-ci est abandonnée pour\nSa capacité est devenue insuffisante vu le développement urbain et l’évolution\ndémographique de la population. Cette station a été dimensionnée pour 10.000 usagers et\nextensible à 30.000. Or la population tiznitienne est passée de 22.922 en 1982 à 54.000 en\n2000 et devait atteindre 73.000 en 2005 sur un rythme croissant de 4%.\nSa situation à proximité immédiate des zones d’extension d’habitats projetés au nord-ouest\nPhoto 7 : ancienne station d’épuration : traitement médiocre et mauvaise qualité des eaux à la sortie\nLes dangers de l’ancienne station :\nDifférentes études ont abouti à une même constations : Ces eaux usées mal traitées constituent un\ndanger permanent pour les agriculteurs qui les réutilisent. Ceux-ci contribuent de leur part à la\ndétérioration du milieu écologique de Tiznit: un milieu fragile qui, par sa position géographique,\nsouffre constamment des aléas climatiques : la sécheresse, la pénurie d’eau et la désertification.\nL’impact des déchets organiques de la station :\nLes rejets organiques menaçaient toutes les populations qui vivent tout au long de l’embouchure du\nconduit notamment par :\nL’impact du rejet de nitrates azotés et phosphorés qui favorisent le développement des algues\ndans les zones du rejet.\nL’impact bactériologique sur les nappes phréatiques souterraines. Les eaux déversées sont\nfortement polluées an azote, en ion ammonium et en phosphore ce qui dégage de mauvaises\nL’impact néfaste des métaux lourds, des huiles des hydrocarbures sur la plaine de\nDoutourga par exemple. A cela s’ajoute l’invasion de la région par des sacs en plastique noir.\nPhoto 8 : Bouche de sortie des eaux de l’ancienne STEP et conduite d’eau vers les champs\nC-3 : La STEP actuelle et ses composants :\nC-3-1 : Situation actuelle du service de l’eau potable\nAujourd’hui, les eaux usées de Tiznit sont évacuées par un lagunage naturel traversant les villages\nde Doutargua et d’Atbane : deux zones essentiellement agricoles.\nLa gestion des services de la production et la distribution de l'eau potable dans le centre\nde Tiznit est assurée par l'ONEP.\nLa capacité de production actuelle (290 l/s) à partir de la station de traitement située au barrage de\nYoussouf Ibn Tachfine est suffisante pour satisfaire les besoins de Tiznit et les centres liés à\nl'adduction régionale Tiznit-Sidi Ifni.\nC-3-2 : Situation actuelle du service de l’Assainissement liquide.\nLa gestion du service d’assainissement liquide est assurée par l’ONEP depuis le : 02/05/2006.\nLa ville de Tiznit est desservie par un réseau de type unitaire, d’une longueur d’environ 150 km. Il\ncouvre 85% de la ville et 85% de la population y est raccordée. Le taux de retour à l’égout est de\nLes quartiers périphériques nouvellement attachés à la ville de Tiznit sont dotés de\nC-3-3 : Système de collecte des eaux usées de la ville.\nLe système unitaire assure à la fois le transport des eaux usées et des eaux pluviales. Ce système\nnécessite des ouvrages de déviation (déversoir d’orage, bassins de retenus,…..) répartis sur le\nréseau, afin de permettre à la station d’épuration de ne pas recevoir un débit supérieur au débit\nmaximal que la station peut recueillir et traiter.\nC-3-4 : Description de la STEP :\na- Schéma synoptique de la station :\nSCHEMA SYNOPTIQUE DE LA STEP\nFig. 4 : Shéma synoptique de l’actuelle STEP de Tiznit\nb- Système de traitement des eaux usées\nLe lagunage naturel est un procédé simple dans sa conception mais complexe dans les processus\nbiologiques mis en jeu dans le traitement des eaux usées.\nLe traitement est effectué dans des bassins de grandes dimensions. Ces bassins utilisent la\nphotosynthèse des algues pour fournir l'oxygène aux bactéries dégradant la pollution.\nLes installations du lagunage naturel comportent plusieurs types de lagunes ou bassins :\n- Les bassins anaérobies\n: en position primaire\n- Les bassins facultatifs\n: en position secondaire\n- Les bassins de maturation : en position tertiaire\nChaque bassin contribue pour sa part dans l’épuration globale des eaux usées comme suit :\n- lagunes anaérobies : agissent en priorité sur la pollution carbonée et la matière en suspension\npar le biais de la décantation;\n- Les lagunes facultatives : ce sont des bassins de très grandes dimensions en priorité pour\nl’élimination de la DBO5;\n- Les lagunes de maturation : se sont des bassins de dimensions moyennes à grandes, en\npriorité pour la décontamination bactérienne.\nc- Caractéristiques et performances de la STEP :\nLa STEP de Tiznit est installée sur une superficie de 39 hectares. Elle consiste à épurer les eaux\nusées de la ville par lagunage naturel (BA+BF+BM)\nLa STEP comporte les ouvrages suivants :\n- Les ouvrages de prétraitement, notamment un dégrilleur manuel, un dégrilleur automatique et\nun dessableur à deux chenaux\n- Les ouvrages de traitement :\nDimensions du fond de bassin\nDimensions à mi-hauteur d’eau\nDimensions en crête de bassin\n: A1, A2, A3 et A4\n: 4 unités\n: 43.8m x 14.8m\n: 51.8m x 22.8m\n: 62.2m x 33.2 m\nDimensions fond de bassin\nDimensions crête de bassin\n: F1.1, F1.2, F2.1 et F2.2\n: 216.60 m x 78.90 m\n: 220.90 m x 79.90 m\n: 226.00 m x 85.00 m\n: 302.1 m x 81.1 m\n: 304.8 m x 83.5 m\n: 309.3 m x 88.3 m\n: M2 et M3\n: 143.6 m x 77.6 m\n: 146.0 m x 80.0 m\n: 150.0 m x 84.8 m\n- Les lits de séchage :\nQuatre lits de séchage des boues extraites des bassins anaérobies ont été réalisés.\nLes dimensions de chaque lit sont :\nHauteur maximale de boues\nL’étanchéité des différents bassins de la station de Tiznit est assurée par une géomembrane.\nDébit journalier de pointe saisonnière\nDébit maximal hors pointe saisonnière\nDébit maximal de pointe saisonnière\n4 900 (56,7 l/s)\n5 800 (67,1 l/s)\nTableau 8 : Performances de la step de Tiznit\nLe débit traité actuellement par la STEP de Tiznit, selon les derniers résultats du laboratoire central\nde l’ONEP du 22/05/2009, est d’environ 3000 m3/j.\nAu cours de ces étapes, les types des systèmes adoptés ne sont pas sans répercussions sur\nl'environnement (1) ; chacun d'eux présente ses spécificités\nActuellement le risque majeur est représenté par le rejet des effluents industriels et hospitaliers\ndans le réseau public avec tout ce qui peut engendrer pour l'environnement, voire même pour le\nfonctionnement du système d'élimination adopté.\nD- La réutilisation des eaux usées et ses contraintes\nL'objectif principal de la réutilisation des eaux usées est non seulement de fournir des quantités\nsupplémentaires d'eau de bonne qualité en accélérant le cycle d'épuration naturelle de l'eau, mais\négalement d'assurer l'équilibre de ce cycle et la protection du milieu environnant. Cette réutilisation\nest une action volontaire et planifiée qui vise la production des quantités complémentaires en eau\npour différents usages afin de combler des déficits hydriques.\nPour notre périmètre. Le projet d’aménagement hydro-agricole qui sera réalisé par la DPA prévoit\nune irrigation localisée (par des goutteurs). C’est pour cette raison, qu’à l’amont du réseau, il est\nprévu de mettre en place une batterie de filtres pour filtrer les eaux de la STEP avant de les injecter\ndans le réseau et ce, pour minimiser le phénomène du colmatage des goutteurs, étant donnée que\nce sont des eaux chargées.\nD-1 : Localisation administrative des périmètres :\nLes périmètres irrigués par les eaux traitées par la STEP sont situés au Nord de la ville et de la\nstation. Ils s’étendent le long de la vallée de l’oued Aqdim et sont composés de trois zones de\ncultures diverses (fig. 5) :\nZone1 : ATBBANE, située à l’aval et sur les 2 rives. Elle correspond à l’oliveraie irriguée par\npompage à partir des puits.\nZone2 : DOUTOURGA, située également sur la rive gauche. Elle correspond à l’oliveraie irriguée\njusqu’au mois de juin 2006 par les eaux usées brute de Tiznit ou traitées au niveau de l’ancienne\nZone3 : TARGA N’ZIT, située sur la rive gauche, elle correspond à l’ancienne oliveraie de Tiznit.\nFig. 5. : Localisation des périmètres irrigués par la STEP\nD-2 : Cadre réglementaires :\nDans ce qui suit, sont relatés quelques extraits de la Loi 10-95 sur l'Eau, en relation avec les eaux\nArticle 54. Il est interdit :\n- de rejeter des eaux usées ou des déchets solides dans les oueds à sec, dans les puits, abreuvoirs\net lavoirs publics, forages, canaux ou galeries de captage des eaux. Seule est admise l'évacuation\ndes eaux résiduaires ou usées domestiques dans des puits filtrants précédés d'une fosse septique.\n- D'effectuer tout épandage ou enfouissement d'effluents et tout dépôt de déchets susceptibles de\npolluer par infiltration les eaux souterraines ou par ruissellement les eaux de surface.\nArticle 84 : L'utilisation des eaux usées à des fins agricoles est interdite lorsque ces eaux ne\ncorrespondent pas aux normes fixées par voie réglementaire\nD-3 : La réutilisation clandestine des eaux usées issues de la STEP et impact sur les\nL’explosion démographique et la modernisation entraînent un volume important de rejets des eaux\nusées qui constituent un réservoir de germes pathogènes. De ce point de vue, elles sont un danger\nréel pour l’environnement ambiant et aquatique et la santé des populations, surtout les populations\ndéfavorisées qui pour une question de survie utilisent les eaux usées dans les activités de\nproduction telles que le maraîchage, l’arboriculture, l’horticulture et l'abreuvage du bétail.\nSelon le responsable du projet « Le décalage entre la réalisation de la STEP de Tiznit et\nl’équipement du périmètre en réseau sous pression (aménagements hydro-agricoles) a favorisé\nl’apparition d’une pratique clandestine d’utilisation des eaux de la STEP. Il s’agit, en fait de la\nréutilisation des eaux usées épurées de façon illégale de la part des agriculteurs du périmètre »\n- Visite de l’hôpital de la région (le centre de santé d’Elmers) :\nQuestionnaire adressé au personnel du centre de sante Elmers\nDistance entre formation sanitaire et localité Doutargua\nDistance entre formation sanitaire et localité Atbane\n: 25899 personnes……..\n: 5 Km………\n: 10 Km………\nConnaissance des les risques sanitaires lies aux effluents liquides :\nL'existence de la station à proximité des localités sus-citées pose t-il des problèmes d'ordre\nsanitaire, environnementale et certaines pathologies fréquentes?\nOui, on constate des allergies, des retenus d’eaux stagnante, les diarrhées, les infections cutanées,\ndifficulté de respiration, pathologies animales, odeurs désagréables, les moustiques et autre\nY- a- il des puits ou autres points d'eau dans ces localités ?\nAu niveau de la région, on a 3 points d’eau : les puits (collectifs ou privés), les Seguia, et une partie\nliée au réseau de l’ONEP.\nCette eau est elle utilisée pour la boisson ?\nLes eaux des puits utilisées pour la boisson font-elles l'objet d'opérations de contrôle et de\nsurveillance de la qualité bactériologique et physico chimique ? si oui par qui :\nNon, actuellement ces eaux ne subissent aucun contrôle de qualité bactériologique ou physicochimique, car les deux localités sont approvisionnées partiellement par des branchements\nparticuliers ou par des bornes fontaines.\nséances d'information et de sensibilisation en matière de gestion des effluents hospitaliers\net autres (si oui par qui) ?\nLe personnel ne bénéficie d’aucune formation dans ce sens.\nEn ce qui concerne le déroulement de l’enquête, Elle a été réalisée pendant un jour dans les deux\nrégions d’Atbban et Doutourga.\nD- 4 : Enquêtes auprès des riverains voisins de la STEP :\nL’enquête a ciblé les citoyens selon leurs ages comme indiqués sur le tableau suivant :\nplus que 45 ans\nLeurs domiciles étant plus au moins proches de la station comme suit :\nPar ailleurs les réponses aux autres questionnaires se présentent ainsi :\nL'existence de la station à proximité de votre\nlocalité vous pose t-il des problèmes ?\nSi oui donner des exemples?\nLa retenus d'eaux\nInondation au cours des fortes pluies\nNb de citation fréquences\nLes allergies et les infections cutanées\nAvez-vous été consulté avant la mise en place du\nUtilisez vous les eaux issues de la station pour l'irrigation ?\nY-a-t-ils ceux qui l'utilisent pour cette fin ?\nLes personnes sondées habitent tous à proximité de la STEP. Ils n’ont pas été avisés de sa\nconstruction et ils semblent convaincus que l'existence de la station à proximité de leurs localités\nleur pose des problèmes, surtout sur le plan des odeurs, des moustiques et des problèmes de\nPhotos illustrant l’utilisation clandestine des eaux issues de la STEP :\nPour quels types de cultures sont\nutilisées les eaux de la STEP ?\nPhotos illustrant les types de cultures irriguées avec les eaux issues de la STEP :\nEspaces de culture en cours de préparation\nLa suite du questionnaire se présente comme suit :\nSi l'occasion vous a été offerte, utiliserez-vous ces eaux pour\nAvez-vous été informé et sensibilisé sur les mesures de protection Nb de\net les risques engendrés par la manipulation de ces eaux ?\nY' a- t-il des puits ou autres sources d'eau dans votre localité ?\nUtilisez-vous cette eau pour la boisson ?\nY' a- t-il des départements qui s'intéressent à vos problèmes ?\nAu terme de ce questionnaire, nous constatons que les habitants limitrophes de la STEP\nn’hésiteraient pas pour la plupart à utiliser ses eaux. Ils n’ont par ailleurs pas été informés ou\nsensibilisés aux dangers des eaux d’une STEP. Ils utilisent tous les eaux suspectes des puits de la\nrégion pour la boisson.\nD- 5 : La commercialisation :\nLa commercialisation des légumes et autres produits cultivés dans les champs, se fait dans les\npetits souks de la ville de Tiznit. Les agriculteurs n’hésitent pas à y étaler et vendre leurs\nmarchandises issues des cultures irriguées par les eaux usées de la STEP, comme l’illustrent les\nLe persil, la menthe, la citrouille, la betterave et le piment\nLe persil et la menthe\nPour les dangers de la consommation de ces produits, pour le cas de la menthe et l’absinthe, la\npratique de l’irrigation par bassin confère à cette culture un risque élevé car la technique de\npréparation du thé (infusion) ne permet pas d’éliminer toutes les bactéries.\nPour les fruits et les légumes, le risque élevé provient du fait que ces produits sont consommés\ncrus et qu’ils peuvent tomber et être ramassés au sol.\nE – Analyses biologiques des eaux en amont et en aval de la STEP :\nLa matière fécale contient plus de 1012 bactéries/gramme (Dean et Lund, 1981). De ce fait, la\nconsommation, l’utilisation ou même l’inhalation de cette eau, véhicule idéal des microorganismes\npathogène, peut provoquer diverses maladies infectieuses pour l’homme.\nE-1 : Les organismes indicateurs de la contamination fécale :\nLa grande majorité des microorganismes nocifs sont diffusées dans l’environnement aquatique\npar l’intermédiaire des souillures fécales humains ou animales (Haslay et Leclerc, 1993). En effet,\nil existe une corrélation significative entre la présence des agents pathogène et la contamination\nfécale (Leclerc et al, 2001).\nLes coliformes totaux sont des bacilles Gram négatif. Ils sont capables de fermenter le lactose\navec production d’acide et de gaz par la technique de fermentation en tubes multiples en 48h à\nune T°= 35 à 37°.\nLes coliformes totaux sont présents en grand nombre dans les fèces de l’Homme et des\nanimaux (2 109 coliformes /jour/habitant) et il est considéré comme un indicateur du control de la\nqualité générale de l’eau (Bitton 1999)\nLes coliformes fécaux ou coliformes thermotolérants sont un sous-groupe des coliformes totaux\ncapable également de fermenter le lactose mais à une température de 44° en 24h (Bitton 1999).\nL’intérêt de leur détection réside dans le fait que leur survie et leur densité sont proportionnelles\nà celles des bactéries pathogènes (CEAAQ 2000).\nEscherichia coli est la plus dominante des coliformes thermotolérants (Imziln1998). Elle est un\nhôte normal de l’intestin de l’Homme et des animaux à sang chaud (Rice 1999, Leclerc et al 2001).\nElle peut atteindre le nombre de 109 par gramme de matière fécales fraiches et représente entre\nautre plus de 96,8 des coliformes thermotolérants (Tallon et al 2005).\nEt afin de mieux comprendre, des prélèvements ont été sélectionnés d’une façon rigoureuse. En\neffet nous avons effectué des prélèvements des eaux de surfaces et des eaux souterraines en\namont et en aval de la STEP et au niveau de deux puits. L’un situé sur la rive droite et l’autre sur\nla rive gauche de la sortie de la STEP.\nE-2 : Méthodes de détection des polluants microbiologiques utilisées :\nLa méthode par fermentation en tubes multiples :\nEmployé il y a plus de 80 ans, la technique de dénombrement de la fermentation en tubes\nmultiples (FTM) a été utilisée pour le contrôle de la qualité de l’eau. La FTM consiste à inoculer\ndes dilutions décimales appropriées de l’échantillon de l’eau contenant le lauryl tryptose (APHA\net al 1998). La production de gaz dans les tubes constitue une réaction présumée positive.\nTout les tubes montrant une réaction présumée positive sont ensuite soumis à un test de\nconfirmation qui passe par un repiquage des tubes troubles et ayant donné lieu à un\ndégagement gazeux dans une deuxième série de tubes de milieu plus sélectif. Le bouillon\nlactosé ou le vert brillant est utilisé pour les CT et EC medium pour les CF.\nLa formation de gaz dans les deux milieux confirmatifs à moins de 48h à 35°C est une\nconfirmation de la présence es CT et CF respectivement (AFNOR 1983 .APHA et al\n1998.Rompré et al 2002).\nLes résultats de cette technique sont exprimés par le nombre le plus probable (NPP) de\ncoliformes présents dans l’échantillon, estimé à l’aide des tableaux statistiques de Mac Crady.\nLa méthode de filtration sur membrane :\nLa FM est une méthode quantitative permettant l’analyse de grands volumes d’eau avec plus\nde sensibilité et de fiabilité. Elle comprend tout d’abord une étape d’identification présomptive et\nde dénombrement. En effet un volume de 100 ml d’eau est versé sur une membrane filtrante de\nnitrate de cellulose de diamètre inférieure ou égale à 0,45µm (AFNOR 1983)\nLes colonies prélevées sur le tergitol 7-TTC sont incubées sur gélose d’Eosine bleu de\nMéthylène (EMB) pendant 24h à 35°, puis soumises a u test de l’activité cytochromes oxydas\n(qui doit être négatif). On procède ensuite à une nouvelle incubation à 35°C dans le milieu de\nKligler pendant 24h pour confirmer si elles fermentent le Lactose ou non.\nE-3 : Résultats des analyses :\nL’entrée de la STEP\n1 ,5 107 germes/100 ml\n9, 3 106 germes/100 ml\nLa sortie de la STEP\n9 ,3 10 3 germes/100 ml\n2, 3 101 germes/100 ml\nLe puits 1 (rive droite)\n4,1 104 µFC/100ml\n1 ,2 104 µFC/100ml\nLe puits 2 (rive gauche)\n3,6 107 µFC/100ml\n1 ,1 106 µFC/100ml\nIl ressort des analyses microbiologiques que les quantités des coliformes totaux (CT) et fécaux\n(CF) ont été largement diminuées par la STEP. Pour les CT, ces quantités ont été réduites de 15\nmillions germes par 100 ml aux environs de 9300 germes. Même constat pour les CF qui passent\nd’environ 9 millions germes à seulement 23. Cependant les quantités des coliformes totaux à la\nsortie de la STEP restent élevées et constituent toujours un danger potentiel lors de l’utilisation\ndes eaux épurées pour des cultures non appropriées (salades, menthe, persil, tomates et autres\nPour les eaux souterraines, le nombre des germes retrouvés dans les eaux analysés des puits\ndépasse largement les normes de potabilité fixées par la norme marocaine (SNIMA 2003)\nLa contamination de ces deux puits est due d’une part à leur mauvais état d’aménagement, mais\nsurtout à l’infiltration des eaux usées épurées. Ceci à cause de l’utilisation clandestine des eaux à\nla sortie de la STEP. L’irrigation se fait la technique des bassins qui favorise mieux l’infiltration.\nLes eaux souterraines de la rive gauche sont plus contaminées que celles de la rive droite. Ceci à\ncause des espaces cultivés, plus étendus sur la rive gauche que sur la rive droite.\nLes nombres élevés de CF et CT dans les eaux usées épurées présentent un risque très important\npour les riverains qui utilisent ces eaux pour l’irrigation des cultures a risques (surtout les cultures\ndes produits consommés crus).\nLe Maroc est un pays soumis à un climat aride à semi-aride. Ses précipitations sont très\nirrégulières et de longues périodes sèches y sévissent souvent. Ajouté à cela le développement\nsocio-économique et l’accroissement démographique qu’il connaît, il est par conséquent impératif\nde recourir à d’autres alternatives dont le traitement et la réutilisation des eaux usées. La STEP de\nla ville de Tiznit étant créée pour répondre à ce souci. Elle est conçue pour récolter et traiter les\neaux usées de la ville. Ces eaux proviennent à la fois des ménages, de la voie publique et des\nindustries. Deux de ces dernières, notamment l’abattoir et l’hôpital de la ville, ont fait l’objet de\nnotre enquête. Ces deux établissements injectent dans le réseau d’assainissement de la ville des\nquantités considérables d’effluents avec leurs teneurs en polluants chimiques ou biologiques. Les\neffluents n’étant bien entendu ni analysés, ni traités.\nLes eaux usées sont acheminées et traitées dans la station par un lagunage naturel. Elles sont\nensuite évacuées dans le milieu naturel dans une région agricole. La gestion des eaux épurées\nn’est pas encore entamée par la Direction Provinciale de l’Agriculture, ce qui conduit actuellement\nà une utilisation clandestine de ces eaux. Cette utilisation échappe donc à tout contrôle et se fait en\ntransgressant les directives et destinées normales des eaux usées épurées. Nous avons à cet effet\nconstaté des pratiques culturales à risque en irriguant diverses cultures potagères avec ces eaux.\nSur le plan du rendement épuratoire de la STEP, il ressort de nos analyses microbiologiques que\nles quantités des coliformes totaux et des coliformes fécaux ont été largement réduites par la\nstation. Cependant le reliquat de ces germes demeure significatif et constitue toujours un danger\npotentiel lors de l’utilisation des eaux épurées pour des cultures non appropriées (salades, menthe,\npersil, tomates et autres légumes). Justement nous avons constaté que pour les eaux souterraines\nen aval de la station, le nombre des germes retrouvés dépasse largement les normes de potabilité.\nL’irrigation avec les eaux épurées et pratiquée avec la technique des bassins favorise l’infiltration\nde grandes parties de ces eaux.\nIl est donc primordial d’accélérer la procédure de prise en main et de gestion des eaux épurées par\nl’administration concernée et d’installer des aménagements hydro-agricoles, notamment un\nsystème de canalisation et de distribution de ces eaux ; également encourager l’irrigation par le\nprocédé du goutte à goutte et surtout veiller à ce que ces eaux ne soient utilisées que pour les\ncultures appropriées aux eaux épurées.\nCaractérisation et conséquences environnementales de la charge polluante des eaux de la ville de Tiznit (Maroc).pdf (PDF, 1.6 Mo)\nCe fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00073778.


France : Retraites complémentaires: déficit moins creusé que prévu en 2018\nLe régime de retraite complémentaire des cadres et des salariés du privé Agirc-Arrco a annoncé aujourd'hui un déficit global de 1,4 milliard d'euros en 2018, légèrement inférieur aux prévisions, mais plus que doublé par rapport à 2017. Dernier exercice...\nBelgique : Fonctionnaires à la pension: les villes et les communes vont devoir mettre la main à la poche\nrtl.be Trois communes belges sur quatre seront confrontées, durant la prochaine législature, à des difficultés pour supporter la charge des pensions de leurs fonctionnaires, ressort-il mardi d'une étude menée par la banque Belfius. La facture des retraites...\nFrance : Retraites, ce que pourrait être une réforme ambitieuse\nSelon les économistes de l’Institut des politiques publiques, la réforme en préparation pourrait rendre caduques les débats sur l’âge de la retraite. Leurs travaux ont largement inspiré la réforme préparée par Jean-Paul Delevoye, qui pourrait être retardée....\nFrance : Retraites : la réforme pourrait être reportée à la fin de l'année\nLe projet de loi de réforme des retraites pourrait se transformer en projet de loi-cadre. Il ne serait présenté en Conseil des ministres qu'en décembre, c'est-à-dire après les mesures visant à « travailler plus » avant la retraite, qui figureront dans...\nMaroc : Face aux évolutions démographiques, l'urgence de revoir le système de retraite marocain\nLes participants au forum CDG Prévoyance, qui s'est tenu hier à Rabat, ont appelé à une grande réflexion sur le système de retraite et sur la prise en charge des personnes âgées dans le contexte de changement démographique que vit le Maroc. Le temps et...\nFrance : Retraites : le projet alternatif de la CPME\nJean-Paul Delevoye doit présenter ses recommandations pour la réforme des retraites en juillet. Mais la CPME a, d'ores et déjà, exprimé ses désaccords. Favorable au principe d'une grande réforme des retraites pour passer à un système par points, la CPME...\nFrance : La MSA inquiète du départ massif d’agriculteurs à la retraite\nLors de sa conférence de presse du 19 juin 2019, la Mutualité sociale agricole (MSA) s’est inquiétée du départ massif des exploitants agricoles à la retraite. D’ici 10 ans, la moitié d’entre eux partira à la retraite, un véritable défi pour la Caisse...\nFrance : Agirc-Arrco : bonne nouvelle, les comptes de la retraite complémentaire s’améliorent\nInfo Capital. Présentés ce vendredi 26 juin, les comptes de l’Agirc-Arrco, retraite complémentaire des salariés du privé, s’annoncent meilleurs que prévu. En 2018, le déficit technique recule d’un milliard d’euros. En progrès mais peut encore mieux faire....\nEn Allemagne, le bilan contrasté des « retraites Riester »\nPauline Houédé, Les Echos Introduits en 2001 par le gouvernement Schröder, ces plans d'épargne retraite privés soutenus par l'Etat ont la réputation d'être compliqués et chers. Si leur nombre stagne depuis plusieurs années, à 16,5 millions de contrats,...


Conseil Général des Ardennes .... COMPTE-RENDU DU CHSCT du 27 juin 2014 - Le blog du syndicat CGT du Conseil Départemental des Ardennes\nConseil Général des Ardennes .... COMPTE-RENDU DU CHSCT du 27 juin 2014\n1 - Le Procès -verbal de la réunion du 13 Décembre a été adopté.\n- Les différents bâtiments en cours du CG n’ont pas de date de début et /ou de fin de travaux. Mr Cordier a précisé que le contexte économique et la diminution de dotations freinaient ces projets d’autant qu’en 2020, ces bâtiments n’existeront peut-être plus.\n- L’analyse d’accident de travail à la BDA : Mr Pauchet dit que le dossier est ouvert avec risques psycho-sociaux. L’accident sera traité.\n2 - rapport annuel 2013 de la médecine de prévention :\nil subsiste 3 médecins au lieu de 11, la visite au centre médical particulière (CMP) doit avoir lieu tous les 24 mois. Sauf s’il y a bruits et risques, la CMP est fixée en dessous de 2 ans.\nL’intitulé n’est plus médecine de travail mais santé au travail avec une équipe pluridisciplinaire autour des médecins (psychologue, autres métiers techniques…).\nLe jeudi est réservé aux agents du CG.D’autres visites sont fixées si nécessaire. Notamment pour les SMP (suivi médical particulier).\nSuite à un congé de longue durée (CLD), une visite de pré-reprise est fixée au moins 3 semaines avant la reprise au travail.\nLes radiographies pulmonaires sont effectuées tous les 5 ans et non plus de façon annuelle afin de ne pas exposer inutilement les agents aux rayons.\nDes rencontres ont lieu entre le médecin du travail et Mr Pauchet tous les 2 mois pour le préventif et le curatif.\nLes postes handicapés à la MDPH sont en bonne évolution. A noter que le Dr Parruitte regrette le temps de réaction entre la demande et la visite sur le terrain.\nLa norme de tolérance au bruit est inférieur à 95 décibels. Au dessus, le port d’EPI est obligatoire .\n3 - bilan annuel des risques professionnels :\nPour 40% des accidents de travail, l’âge est entre 46 à 55 ans. Les agents ont été resensibilisés pour le port d’EPI et les consignes de sécurité au poste de travail. Les anciens EPI ont été remplacés par des neufs aux normes.\n4 - Bilan d’activité 2013 de l’assistante social du personnel :\nLe nombre de décès en 2013 a été plus important que les années précédentes. Des accompagnement des familles ont eu lieu .\nDes dispositifs lors d’évènements traumatiques ont été mis en place et appréciés par les agents concernés.\nUne commission de risques psycho-sociaux va être mise en place pour des mesures organisationnelles. Des projets sont en cours.\nIls existent des agressions des agents par les personnes extérieures et il y a eu aussi une agression entre collègues.\n5 - Bilan des formations et programme des formations :\nBilan 2013 : L’API permet d’avoir des secouristes identifiés et au départ de feu, ils sont capables de gérer le départ des locaux.\nLes agents ACMO sont remplacés par des assistants de prévention. leurs fonctions sont inchangées.\n- Formation geste et posture, une distinction sera faite dans le contenu pour les assistants familiaux. Ces dernières ont reçu le catalogue mais un fort absentéisme est regrettable.\n- - la formation self-défense sera reconduite en 09 2014.\n- La formation de gestion d e l’agressivité des personnes à l’accueil se poursuivra.\nMr Guillaumin demande à ce que la signalisation des chantiers soit reprécisée aux agents par les responsables aussi que les agents ne sont pas suffisamment protégés. Les règles doivent être connues et l’encadrement doit y veiller.\n6- plan de prévention des assistantes familiales (AF) : procédure de gestion des situations par Jérôme Gardeux qui a explicité des constats :\n- Réorientation des enfants dans l’urgence si les assistants familiaux n’ont plus d’agrément avec une véritable procédure\n- IP (informations préoccupantes) : voir le caractère pénal ou pas transmis aux responsables des AF , aux responsables du secteur et des éducateurs\nIl y a 320 assistants familiaux dans le département.\nCette commission pluridisciplinaire est en expérimentation par cette procédure. Ceci pour évaluer les dangers. Un bilan de cette expérimentation sera effectué en fin d’année.\nA noter que ce sera à la DRH de juger s’il y a risques psycho-sociaux.\nMr Guillaumin a précisé que tous agents devaient connaitre le contenu de leurs dossiers administratif à la DRH et avoir lu les compte-rendu s’il y a . Les assistantes familiales ne sont pas toujours au courant des IP écrits dans leurs dossiers.\nUn rappel à l’ordre à tous agents peut être fait par le 1er niveau hiérarchique. Le blâme e t la suspension par Mr Guillaumin.\n7 - Usage sur l’usage de la cigarette électronique :\nAu titre d’un principe de précaution est l’interdiction dans les bureaux.\nCeci voté à l’unanimité.\nA propos de la pénibilité, un décret est attendu avant le 30 juin 2014. Le comité d e pilotage sera saisi si besoin.\nSi il existe des études d e poste nécessitant un aménagement reconnu mais non effectué , ceci doit être remonté à la DRH par les agents ou la hiérarchie.\n257 milliards ................ Décrets pénibilité .... Un immense espoir déçu\nvincent 03/07/2014 10:16\noui c'est important que les agents soient informés hors leurs services et leurs responsables... en effet hervé ce monde du travail est rempli de brutes et dans ce monde-là il n'est pas\nfacile d'être syndiqué! certains agents vous le font bien payer aussi , c'est surprenant n'est-ce pas? mais c'est eux-mêmes qui s'enfoncent dans des jalousies qui pourissent les ambiances\ndans les services. la critique est facile mais les agents aussi doivent savoir que le syndicalisme est un droit et pas un passe-droit du tout ! les syndiqués sont là pour défendre\ntous les agents quelque soit la catégorie et non pas pour se faire discrimer par eux normalement. c'est une minorité mais il faut le subir pour le croire!\nedith de Nantes 02/07/2014 12:58\nToujours sur la breche, merci de ce résumé.\nHervé 01/07/2014 14:45\nToujours sur la brèche , bon courage à vous dans ce monde de brutes\nvalérie 01/07/2014 07:15\nMerci à vous pour ce résumé


IFP School - Eric Deville\nAprès deux post-docs réalisés au Geological Survey of Canada (Vancouver) et à l’Université de Savoie, il rejoint en 1990 la direction Géosciences d’IFP Energies nouvelles comme responsable de collaborations industrielles et scientifiques. En 2000, il devient Chef de projet en charge de divers projets de recherche. Il occupe ce poste jusqu’en 2011.\nIl rejoint ensuite IFP School où il pilote quatre modules d’enseignement et plusieurs stages de terrain de géologie pétrolière et structurale tout en continuant ses activités de recherche au sein de la direction Géosciences d'IFPEN. Dans ce cadre, il supervise plusieurs thèses de doctorat.\nEric Deville a publié plus de 70 articles scientifiques et déposé un brevet.\nSes principaux domaines d'intérêt concernent la géologie structurale et les aspects genèse et migration des fluides dans les bassins sédimentaires.


Adjointe administrative/Réceptionniste | Emploi Adjoint Administratif\nAdecco est présentement à la recherche d’un(e) adjointe administrative/réceptionniste bilingue pour combler un poste permanent à Saint-Augustin-de-Desmaures pour une compagnie œuvrant dans le domaine des bâtiments modulaires.\nConditions offertes d’un(e) adjointe administrative/réceptionniste: Horaire flexible de 35h, 37.5h ou 40h/semaine; Salaire entre 40 000$ et 51 000$ selon l’expérience; Activités sociales et familiales; Journées de maladies; Vacances dans le temps des fêtes; Gamme complète d’avantages sociaux; REER collectif; Café gratuit; Gym sur place; Bureau moderne; Environnement stimulant et dynamique; Responsabilités d’un(e) adjointe administrative/réceptionniste: Supporter le département des ventes; Saisie de données, codification comptable; Recherche V, tableaux croisés dynamiques; Accueillir et diriger les clients ainsi que les visiteurs et s’assurer d’un accueil courtois et attentionné ; Répondre, filtrer, transférer et pré-qualifier les appels des ventes; S’occuper du système téléphonique à titre de personne ressource (support aux usagers); Maintenir la sécurité du bureau en suivant les procédures de sécurité et en contrôlant l’accès via la réception (journal de bord et émission de badges visiteurs); Aller chercher le courrier à la boîte postale, distribuer le courrier au personnel; Procéder à l’ouverture du courrier, ainsi que sa numérisation au besoin; Expédier le courrier et messagerie; Transférer les demandes d’information entrante reçue via courriel; Envoyer par courriel les sondages de satisfaction des clients avec l’outil Inputkit; Assurer suivi téléphonique des sondages clients; S’occuper de l’approvisionnement au niveau du matériel de bureau; Contribue à l’effort d’équipe en réalisant divers travaux administratifs tels que saisie de données, codification comptable, conciliation des factures, classement, photocopies, rédaction de mémos, lettres et rapports en assurant la transcription; Traduction de certains documents; Participer à l’organisation d’activités (réunions annuelles, party noël, etc); Toutes autres tâches connexes.\nProfil recherché d’un(e) adjointe administrative/réceptionniste: Parfaitement bilingue (français et anglais) tant à l’oral qu’à l’écrit; Formation secondaire professionnelle ou collégiale en bureautique, administration ou dans une discipline appropriée; Expérience de plus de 3 ans dans un rôle similaire à l’accueil ou au service à la clientèle; Proactif(ve), intéressé (e) et appliqué(e); A l’aise dans les communications orales et écrites; Maitrise des logiciels de la suite office; Expérience avec un logiciel comptable.


Chargeur induction Publicitaire avec Cadre photo Avery 5W - Cadoétik\nChargeur à induction 5W en bambou avec cadre photo Avery\nPour rivaliser avec les meilleurs supports de communication et accroître efficacement votre visibilité, le chargeur à induction publicitaire Avery présente de nombreux atouts ! Sa base en bambou, qui ... Pour rivaliser avec les meilleurs supports de communication et accroître efficacement votre visibilité, le chargeur à induction publicitaire Avery présente de nombreux atouts ! Sa base en bambou, qui ...\nPour rivaliser avec les meilleurs supports de communication et accroître efficacement votre visibilité, le chargeur à induction publicitaire Avery présente de nombreux atouts ! Sa base en bambou, qui lui confère un design moderne et authentique, dissimule un chargeur sans fil d'une puissance de 5 Watts pour recharger tous types de smartphones compatibles avec la technologie Qi tels que Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Bien pensé, il est également équipé de gommes antidérapantes pour éviter qu'il ne glisse lors de la pose du téléphone. Sa particularité ? Il s'accompagne d'un support pour photo (10 x 15 cm) en acrylique personnalisable sur toute la surface par une impression numérique aux couleurs de votre marque. Lorsque celui-ci sera recouvert d'une photo de votre client ou collaborateur, vous pourrez continuer de briller grâce à l'ajout de votre logo sur le socle par tampographie ou gravure CO2. Câble de micro-charge TPE sans PVC de 150 cm inclus.\nDimensions : 16,2 x 13,7 x 10,2 cm\nPositions : Socle, Support photo\nSurfaces : 70 x 10 mm, 70 x 10 mm, 100 x 150 mm, 90 x 20 mm, 90 x 15 mm\nMarquage nominatif, fourreau personnalisé, papier cadeau... Grâce à Cadoétik, la personnalisation de vos cadeaux d'entreprise est sans limite ! Contactez nos interlocuteurs pour connaître toutes les possibilités et offrir à clients et collaborateurs la plus belle (et la plus personnalisée) des attentions.


Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'économie numérique, dite L.C.E.N., nous portons à la connaissance des utilisateurs et visiteurs du site : www.rose-s.fr les informations suivantes :\nStatut du propriétaire : entrepreneur individuel.\nNom de la Société : Rose’s\nSIRET : 81261357800010\nAdresse de courrier électronique : contact@rose-s.fr\nResponsable publication : Rose Bonnefoy - contact@rose-s.fr\nDéveloppement : Le site est réalisé par Inrage, 13 rue Paul-Emile Victor, 17000 La Rochelle.\nCharte de données personnelles :\nLa présente charte vise à vous informer des engagements du site http://www.rose-s.fr eu égard au respect de votre vie privée et à la protection des données personnelles vous concernant, collectées et traitées à l'occasion de votre utilisation du service.\nEn vous inscrivant sur le site, vous vous engagez à nous fournir des informations véritables vous concernant. La communication de fausses informations est contraire aux Conditions Générales figurant sur le site. Vous pouvez à n'importe quel moment faire une demande auprès de http://www.rose-s.fr afin de savoir quelles informations vous concernant sont détenues par http://www.rose-s.fr, de vous opposer à leur traitement, de les faire modifier ou supprimer et ce, en contactant le directeur de publication à l'adresse contact@rose-s.fr.\nVotre adresse IP (numéro d'identification attribué sur Internet à votre ordinateur) est collectée automatiquement. Vous êtes informés que le service est susceptible de mettre en œuvre un procédé automatique de traçage (Cookie), auquel vous pouvez faire obstacle en modifiant les paramètres concernés de votre navigateur internet. Les coordonnées des utilisateurs du site qui se seront inscrits sur celui-ci seront sauvegardées, dans le respect des dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. Conformément à cette dernière, ils disposent d'un droit d'accès, de retrait, de modification ou de rectification des données qu'ils ont fournies. Pour cela, il leur suffit d'en faire la demande à l'adresse électronique suivante contact@rose-s.fr.\nVous êtes susceptible de recevoir des courriers électroniques de notre service, notamment dans le cadre de newsletters. Vous pouvez demander à ne plus recevoir ces courriers électroniques en nous contactant à l'adresse contact@rose-s.fr ou sur le lien prévu à cet effet dans chacun des courriers électroniques qui vous seront adressés.\nVous êtes informés que vos données pourront être divulguées en application d'une loi, d'un règlement ou en vertu d'une décision d'une autorité réglementaire ou judiciaire compétente ou encore, si cela s'avère nécessaire, aux fins, pour Rose’s, de préserver ses droits et intérêts.\nLes données sont stockées chez l'hébergeur du site http://www.rose-s.fr, dont les coordonnées figurent dans les Mentions Légales du site, et sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités visées ci-avant. Au-delà de cette durée, elles seront conservées à des fins exclusivement statistiques et ne donneront lieu à aucune exploitation, de quelque nature que ce soit.\nTout litige en relation avec l’utilisation du site www.rose-s.fr est soumis au droit français. Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de La Rochelle.\nLoi n° 2004-575 du 21 juin.


Télécommande JETPOINT TV - Garantie Prix Bas\ntélécommande JETPOINT TV, HIFI, VIDEO\nparmi nos 0 modèles Télécommande JETPOINT\nNos télécommandes TV JETPOINT\nTélécommande JETPOINT originale de TV, Hi-Fi et Vidéo\nTélécommande Express, votre expert dans la vente de télécommandes sur Internet, vous propose un large choix de télécommandes TV JETPOINT.\nDes télécommandes JETPOINT d'origine ou compatibles, vous avez le choix\nPourquoi choisir une télécommande JETPOINT ?\nAujourd'hui, JETPOINT est un acteur incontournable sur le marché des TV et du multimédia et sort régulièrement de nouveaux écrans, tous plus performants les uns que les autres. Il serait dommage d'avoir une belle télé et de ne pas pouvoir en profiter pleinement. Alors pour trouver facilement la télécommande JETPOINT qu'il vous faut, nous mettons à votre disposition un module de recherche qui vous aidera à faire le tri parmi toute notre gamme. Il vous suffit de renseigner le nom de votre TV JETPOINT. Ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton prévu à cet effet. Cet outil est idéal pour vous permettre de commander le bon modèle. Pour trouver la référence, il faut regarder sur la plaque signalétique de votre télévision.\nJETPOINT est également reconnue dans le domaine du chauffage et de la climatisation. Les produits de la marque coréenne permettent de régler à la fois la température de la pièce mais également de maitriser la qualité de l'air.\nC'est pourquoi Télécommande-Express propose également des télécommandes de clim JETPOINT pour commander à distance vos équipements de maison.\nTélécommande Express : les télécommandes de tv JETPOINT moins chères !


L’ordinateur et le Computer Art - Savoir.fr\nL’ordinateur et le Computer Art\n> L’ordinateur et le Computer Art ; écrit le: 29 mai 2012 par La rédaction\n1 Contraste des couleurs : de Chevreul à Van Gogh\n2 Vidéo : L’ordinateur et le Computer Art\nOn ne peut rendre justice en quelques pages à l’influence grandissante de l’ordinateur sur les artistes, jusqu’à avoir créé un domaine à part entière, l’Art sur ordinateur (Computer Art). C’est avec l’avènement des ordinateurs qu’est née la notion d’Art sur ordinateur, et les pionniers on lit matière furent John Whitney (né en 1917) en Californie, Ken Knowlton aux Laboratoires Bell, Lillian Schwartz à New York (qui rejoignit plus tard les Laboratoires Bell) et Herbert Franke en Allemagne. Les ordinateurs furent utilisés de deux manières :\nd’une part, pour engendrer des courbes, des surfaces et des volumes aux équations mathématiques extrême ment complexes, et pour associer, dans ces constructions mathématiques, des couleurs différentes aux différentes valeurs numériques ; nous y reviendrons ;\nd’autre part, pour construire de véritables « images de synthèse ». Ce procédé de construction comporte deux étapes principales. Dans un premier temps, les objets qui serviront à créer l’image finale sont modélisés à partir de volumes élémentaires simples tels que la sphère, le cube ou le cylindre, grâce à un logiciel de modélisation. L’ordinateur construit ensuite chaque objet (ou plutôt son image sur l’écran) grâce à des logiciels de visualisation qui permettent de simuler divers types de matériaux, tels que le bois, la pierre, le marbre, des irrégularités dans les trois dimensions — que l’on nomme bump-mapping — la transparence, La réflectance (qui donne à l’objet un aspect brillant ou au contraire opaque) ou même les ombres et des variations d’éclairage.\nLes possibilités offertes par les images de synthèse sont tout simplement phénoménales. Le film publicitaire réalisé pour la télévision par Jean-Paul Goude pour la marque Perrier est exemplaire à cet égard : on V voit une jeune femme et un lion ramper chacun de leur côté vers le sommet d’une colline où ils se rencontrent et se mettent à « rugir» l’un vers l’autre. Mais, malgré toute sa bonne volonté, il vient un moment où la jeune femme ne peut plus ouvrir la bouche aussi grande que le lion ouvre la gueule. Et c’est là qu’inter- vient l’image de synthèse : elle se substitue si rapidement à l’image réelle que la transition reste imperceptible à l’œil du non-initié, et la jeune femme continue d’ouvrir la bouche au-delà de ce qui est humainement possible !\nDans cette optique, le travail du « synthétiseur » d’image peut aller jusqu’à la création d’expositions, de galeries ou même de musées virtuels. La Galerie virtuelle (1990; Fig. 5) de l’informaticien Stewart Dickson fut l’un des exemples pionniers de ce concept. La plupart des lecteurs avoueront, je crois, qu’à première vue ils regardent la photographie d’une véritable exposition. Dickson commentait cette image de la façon suivante : « La frontière entre Art et Science devient floue, et les mathématiciens eux-mêmes commencent à s’identifier à des artistes. / [Cependant] la tradition mathématique dans l’art est bien antérieure à la période récente de développement de l’infographie. »\nDe nos jours, avec la diffusion croissante de jeux vidéo sur CD-roms ou consoles, nos enfants sont habitués à se promener en trois dimensions dans des environnements virtuels. L’art sur ordinateur fait toujours, au départ, appel .ni calcul mathématique. Le résultat semble parfois n’avoir rien à envier à celui de l’artiste. Il n’est donc pas étonnant que ce domaine ait séduit des scientifiques, en les transformant en apprentis artistes, ou même des artistes aguerris.\nContraste des couleurs : de Chevreul à Van Gogh\nLe contraste des couleurs est une des théories ayant le plus influencé la peinture de la deuxième moitié du XIXesiècle, et surtout le mouvement impressionniste. Je rappelle que, selon le phénomène considéré, on peut choisir entre deux différents groupes de trois couleurs « primaires » : rouge magenta, bleu cyan et jaune, en peinture et en toute synthèse dite « soustractive », où l’on superpose des pigments ; ou vert, rouge (orangé) et bleu (violet), à la télévision par exemple, et en toute synthèse dite « additive », où l’on superpose des faisceaux de lumière émis ensemble. Chaque couleur d’un des groupes est le « complémentaire » d’une couleur de l’autre : vert pour le rouge magenta, rouge pour le bleu cyan, bleu pour le jaune.\nEn synthèse additive la superposition des trois couleurs primaires donne du blanc ; en synthèse sous- tractive elle donne du noir (chaque pigment soustrait à la lumière blanche qui l’éclaire sa propre couleur). Enfin l’addition de deux couleurs complémentaires donne aussi du blanc.\nLa façon dont les impressionnistes se sont servis de la couleur est remarquable . Leur utilisation de larges tâches de couleur apposées les unes près des autres n’était pas destinée, comme on l’a longtemps cru à la suite du critique d’art Edmond Duranty, à recréer du blanc, mais bien au contraire à exploiter la loi de Chevreul du « contraste simultané des couleurs complémentaires » , ainsi que les exposés plus tardifs de l’Américain Ogden Rood .\nChevreul, qui se serait inspiré de Léonard de Vinci avait découvert que deux couleurs placées côte à côte, en larges taches ou aplats, se renforcent si elles sont complémentaires l’une de l’autre. Ainsi , mettons côte à côte un carré de couleur verte et un carré de couleur magenta. Bien que cela ne soit pas évident à première vue, ces couleurs se renforcent sur notre rétine. Une façon de s’en rendre compte est d’isoler une des taches — le magenta, disons — et de la fixer intensément pendant une minute. Si on abaisse ensuite les yeux vers une région blanche, celle- ci semble verte alors qu’aucune couleur n’est présente ! L’effet observé serait la conséquence de la « fatigue optique » . Mais l’explication véritable, selon le physiologiste Michel Imbert, serait beaucoup plus complexe et ferait intervenir les neurones d’une région précise du cerveau.\nQuoi qu’il en soit, l’utilisation du contraste des couleurs a été très étendue. L’Autoportrait au chapeau de feutre de Van Gogh est un exemple parmi beaucoup d’autres. L’artiste fait alterner du vert avec du rouge roux sur sa barbe, du rouge orangé avec du cyan sur le fond. Les couleurs ne sont pas parfaitement complémentaires, mais l’effet est là. D’autres exemples fameux sont La Grande Jatte de Seurat (1886, Art Institute of Chicago) et les\ntoiles de Signac. Ce dernier avait parfaitement compris que la loi du contraste des couleurs n’a rien à voir avec le mélange de deux pigments pour créer une teinte nouvelle. Il n’est pas exclu de penser que le phénomène optique de contraste des couleurs joue un rôle dans certains tableaux contemporains, comme le Rust and Blue (Rouille et bleu) de Rothko (1953, musée d’Art contemporain, Los Angeles, collection Panza), où l’on voit côte à côte deux grands rectangles rouille et bleu clair.\nVidéo : L’ordinateur et le Computer Art\nVidéo démonstrative pour tout savoir sur : L’ordinateur et le Computer Art\n← Article précédent: Un exemple :la redécouverte de Georges de la tour Article suivant: Comment établir la chronologie des œuvres ? ➔


Ordures dans nos rues: Baraka ! – energie environnement\nLa question de la collecte des déchets a toujours été une inquiétude et une préoccupation pour les Marocains. Lorsque les personnes chargées du ramassage des ordures font grève dans une belle ville comme Casablanca, les conséquences sont terribles. L’air est irrespirable. Inutile de vous faire un dessin.\nVoir des saletés qui envahissent nos quartiers et débordent des bennes à ordures fait malheureusement partie de notre quotidien. Certains en souffrent plus que d’autres en fonction des lieux. Et ce sont les artères les moins en vue qui souffrent le plus. Il n’y a pas que des quartiers de Casablanca et Rabat qui croulent sous les ordures. Des noms de sociétés chargées de la gestion des déchets sont souvent évoqués pour nous rassurer. Que des professionnels s’en chargent est une bonne chose, mais le problème des déchets est bien plus complexe. La gestion des déchets, je ne vous apprends rien, exige aussi des réflexes à avoir (ou pas!) pour tous. Et sur ce volet, nous sommes bien loin de nos voisins espagnols… Là encore, pas besoin de vous faire un dessin.\nChez nous, la loi n’est pas assez claire sur le sujet. Il y a deux ans, des amendes de 25 dirhams avaient été infligées aux automobilistes qui jetaient leurs déchets par la fenêtre. Aujourd’hui, cette idée a disparu dans la région du nord. À Casablanca, “quiconque, en dehors des endroits désignés à cet effet, dépose, jette ou enfouit des déchets considérés dangereux ou procède à leur stockage, traitement, élimination ou incinération est passible d’une amende de 10.000 à 2.000.000 de dirhams et d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l’une de ces deux peines seulement. C’est normalement ce que dit la loi. Mais ce n’est que très rarement appliqué. Le problème des déchets ne s’arrête pas là. Et c’est bien pour cela que nous devons tous en prendre conscience.


Esdras 5.15 - comparateur dans 29 traductions de la Bible\nAccueil / Comparateur Biblique de verset / Esdras 5.15\nEsdras 5.15 comparé dans 29 versions de la Bible différentes.\nLemaistre de Sacy - 1701 - SAC Esdras 5.15 et il lui dit : Prenez ces vases, allez en Judée, et mettez-les dans le temple qui était à Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie au lieu où elle était autrefois.\nDavid Martin - 1744 - MAR Esdras 5.15 Et il lui dit : Prends ces ustensiles, et t’en va, et fais-les porter au Temple qui était à Jérusalem ; et que la maison de Dieu soit rebâtie en sa place.\nOstervald - 1811 - OST Esdras 5.15 Et auquel il dit : Prends ces ustensiles et va les porter dans le temple de Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur son emplacement.\nAncien Testament Samuel Cahen - 1831 - CAH Esdras 5.15 Il lui avait dit : Prends ces vases, va, porte-les au temple de Ierouschalaïme ; la maison de Dieu sera rebâtie à sa place.\nLes Évangiles de Félicité Robert de Lamennais - 1846 - LAM Esdras 5.15 Ce verset n’existe pas dans cette traduction !\nPerret-Gentil et Rilliet - 1869 - PGR Esdras 5.15 Et il lui dit : Prends cette vaisselle, pars, transporte-la dans le Temple de Jérusalem, et que la Maison de Dieu soit rebâtie sur son emplacement.\nBible de Lausanne - 1872 - LAU Esdras 5.15 Et il lui a dit : Prends ces ustensiles, va les déposer dans le palais qui est à Jérusalem, et que la Maison de Dieu se rebâtisse sur son emplacement.\nNouveau Testament Oltramare - 1874 - OLT Esdras 5.15 Ce verset n’existe pas dans cette traduction !\nJohn Nelson Darby - 1885 - DBY Esdras 5.15 et il lui dit : Prends ces ustensiles, va, place-les dans le temple qui est à Jérusalem, et qu’on bâtisse la maison de Dieu sur son emplacement.\nNouveau Testament Stapfer - 1889 - STA Esdras 5.15 Ce verset n’existe pas dans cette traduction !\nBible Annotée - 1899 - BAN Esdras 5.15 et lui a dit : Prends ces ustensiles, pars, transporte-les dans le temple de Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était.\nAncien testament Zadoc Kahn - 1899 - ZAK Esdras 5.15 en lui disant : “Les ustensiles que voici, prends-les et va les déposer dans le sanctuaire de Jérusalem ; que la maison de Dieu soit rebâtie sur son emplacement.”\nGlaire et Vigouroux - 1902 - VIG Esdras 5.15 Et il lui dit : Prends ces vases, et va, et mets-les dans le temple qui était à Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie au lieu où elle était.[5.15 En son lieu. Voir 1 Esdras, 2, 68.]\nBible Louis Claude Fillion - 1904 - FIL Esdras 5.15 Et il lui dit : Prenez ces vases, et allez, et mettez-les dans le temple qui était à Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie au lieu où elle était.\nLouis Segond - 1910 - LSG Esdras 5.15 et il lui dit : Prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était.\nNouveau Testament et Psaumes - Bible Synodale - 1921 - SYN Esdras 5.15 Ce verset n’existe pas dans cette traduction !\nBible Augustin Crampon - 1923 - CRA Esdras 5.15 Et il lui dit : Prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple qui est à Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur son emplacement.\nBible Pirot-Clamer - 1949 - BPC Esdras 5.15 Et il lui dit : Prends ces ustensiles, va les déposer dans le Temple qui est à Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur son emplacement.\nBible de Jérusalem - 1973 - JER Esdras 5.15 il lui dit : Prends ces ustensiles, va les rapporter au sanctuaire de Jérusalem, et que le Temple de Dieu soit rebâti sur son ancien site ;\nNouveau Testament Osty et Trinquet - 1974 - TRI Esdras 5.15 Ce verset n’existe pas dans cette traduction !\nSegond Nouvelle Édition de Genève - 1979 - NEG Esdras 5.15 et il lui dit : Prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était.\nBible André Chouraqui - 1985 - CHU Esdras 5.15 Et il lui a dit : ‹ Remporte ces objets, va et ramène-les au palais qui est à Ieroushalaîm. La maison de l’Elohîms sera bâtie sur son lieu. ›\nLes Évangiles de Sœur Jeanne d’Arc - 1990 - JDC Esdras 5.15 Ce verset n’existe pas dans cette traduction !\nLes Évangiles de Claude Tresmontant - 1991 - TRE Esdras 5.15 Ce verset n’existe pas dans cette traduction !\nBible des Peuples - 1998 - BDP Esdras 5.15 en lui disant: Prends ces objets, va les reporter dans le Temple de Jérusalem, et reconstruisez le Temple de Dieu sur son emplacement.\nSegond 21 - 2007 - S21 Esdras 5.15 et il lui a ordonné de prendre ces ustensiles, d’aller les déposer dans le temple de Jérusalem et de reconstruire la maison de Dieu sur son emplacement.\nKing James en Français - 2016 - KJF Esdras 5.15 Et auquel il dit: Prends ces ustensiles et va les porter dans le temple de Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur son emplacement.\nLa Septante - 270 avant Jésus-Christ - LXX Esdras 5.15 καὶ εἶπεν αὐτῷ πάντα τὰ σκεύη λαβὲ καὶ πορεύου θὲς αὐτὰ ἐν τῷ οἴκῳ τῷ ἐν Ιερουσαλημ εἰς τὸν ἑαυτῶν τόπον.\nLa Vulgate - 1454 - VUL Esdras 5.15 dixitque ei haec vasa tolle et vade et pone ea in templo quod est in Hierusalem et domus Dei aedificetur in loco suo\nAncien testament hébreu - Biblia Hebraica Stuttgartensia - 1967 - BHS Esdras 5.15 וַאֲמַר־לֵ֓הּ׀ אֵ֚ל מָֽאנַיָּ֔א שֵׂ֚א אֵֽזֶל־אֲחֵ֣ת הִמֹּ֔ו בְּהֵיכְלָ֖א דִּ֣י בִירוּשְׁלֶ֑ם וּבֵ֥ית אֱלָהָ֖א יִתְבְּנֵ֥א עַל־אַתְרֵֽהּ׃ ס\nNouveau testament grec - 2010 - SBLGNT Esdras 5.15 Ce verset n’existe pas dans cette traduction !