Hydraulik do usług [Archiwum] - Strona 5 - Forum Murator\nForum Murator > Instalacje - wymiana doświadczeń > Ogrzewanie > Hydraulik do usług\nZobacz pełną wersję : Hydraulik do usług\nmam rozprowadzoną w na parterze domu przez Developera podłogówkę wodną firmy Roth o długości rurki około 54 metrów.\nNiestety nie mogę się doprosić informacji, jakiej mocy z tej podłogówki mogę oczekiwać, a chciałbym zamienić grzejnik panelowy na grzejnik kanałowy, więc chciałbym wiedzieć o ile mniej mocy muszę od tego drugiego ewentualnie wymagać.\nBardzo liczę na Waszą pomoc lub sugestie – ile mocy może dawać podłogówka o takiej powierzchni.\nMARTiiii24-01-2008, 18:02System KAN-Therm do CO, wody, podłogówki. Z tego systemu zaproponowali mi ułożenie instalacji. Jak ta firma ma się do Kisan, Rehau, Purmo??? Wiadomo ze chodzi tez o cene materiałow, już w dwóch miejscach mi proponowali tą firmę. Czy jest na poziomie tych innych, czy moze gorsza, tansza?\ntomasz7724-01-2008, 18:41Poszukaj hydraulika który coś takiego robił ponieważ w przeciwnym razie w przyszłości przybędzie kilka postów typu ratuj……\nMoja koncepcja kotłowni jest taka kociołek gazowy jedno funkcyjny z zasobnikiem wolno stojącym tak 100-150L i dowolny kociołek na opał stały najlepiej taki na wszystko Zasobnik należy podłączyć w taki sposób aby paląc zarówno w kotle gazowym jak i tym na opsł stały można było grzać ciepłą wodę\nNie bardzo rozumiem dlaczego kociol jednofunkcyjny, skoro ma grzac co i cwu? Jednofunkcyjne, maja taka mozliwosc?\nJeszcze pytanie o otwarta komora spalania czy zamknieta? Wlasnie z bratem dysutowalimy nad ta kwestia i on uwaza, ze otwarta jest lepsza i przemawia za tym tanszy koszt zakupu. Ja uwazam, ze zamknieta, bo jest wygodniejszy i praktycznienie ma ograniczen kubarury. Wiec ktory jest lepszy?\nInstalator z racji tego, ze komin wewnatrz ma krzywisny poleca przewod (nie pamietam fachowej nazwy) elastyczny. Polega to na tym, ze wklada sie cala rure z gory na dol i ona dostosowuje sie do komina. Czy to jest dobre rozwiazanie czy lepiej sie pomeczyc, troche pokuc i zastosowac tradycyny sposob?\npiotrulex24-01-2008, 19:30.... Możliwość odcięcia poszczególnych obwodów można zrobić na dwa sposoby bezprzewodowo i za pomocą czujników łączonych za pomocą przewodu elektrycznego W obu przypadkach do szafki rozdzielaczowej należy doprowadzić napięcie 230V W przypadku czujników przewodowych wystarczą dwie żyły Ja bym dał 2x 0.5 Oczywiście może koncepcja instalatora jest dobra niech przytoczy argumenty W przypadku programatorów pogodowych do niedawna większość potrzebowała 3 żył ale są już do których wystarczą dwie\nw skrzyce rozdzielacza mam napiecie 230V\ndo rozdzielacza z kazdego pomieszczenia gdzie jest osobny uklad podlogowki mam doprowadzony przewod 3x1,0. w pomieszczeniach przewod wychodzi ze sciany na okolo 1,5m\nod pogodowki mam taki sam przewod do kotlowni z polnocnej strony domu - kociol na groszek ale profilaktycznie pociagniety gdyzm moze cos sie zawsze zmienic a pozniej to przewody sie kiepsko ciagnie (nie jestem zwolennikiem bezprzewodowych wynalazkow)\nwychodzi na to ze jest ok jak kiedys najdzi mnie ohota regulowac nieco temperture podlogowka to dokupie tzw. eurostery, jakies elektrozawory na rozdzielacz i dam rade\nogloszka24-01-2008, 19:58goraco witam wszystkich instalatorów oraz forumowiczów mam bardzo pilna sprawę mój dom jest obecnie w stanie surowym zamkniętym z położoną instalacją elektryczną muszę szybko określić się gdzie definitywnie ma wylądoweć calą rozdzielnia elektryczna która znajduje się w kotłowni.Teraz przejdę do sedna mianowicie mam dużą bo 12m2 kotłownie w kształcie litery L ale owa kotłownia jest wąska i nie ustawna nijak w niej zainstalować piec na eko-groszek a inny nie wchodzi w rachue i teraz mam pytanie czy piec może być zainstalowany w pewnej odległosci od komina to znaczy jakieś 2,50 planuje piec zębiec z podajnikiem ślimakowym około 25kw jesli jest to możliwe to bardzo proszę napisać w jaki sposób wykonac podłączenie\nkolakao24-01-2008, 21:08kolakao Bardzo dziekuje za odp, jak dzisiaj pojade na dzialke to porobie zdjecia i wysle panu- jaka jest cena separatora???\nmonika Tak około 300 zł\nczy jeszcze w mojej sprawie cos bys dodal bo nie dostalam odpowiedzi po wyslaniu zdjec - bardzo prosze - grzejniki dalej zapowietrzone!!!! a tam gzie sie pytales o odpowietrznik na rozdzielaczu - to jest tylko reczny a nie automatyczny!!!!\nMam może prozaiczne dla fachowca ale istotne dla mnie pytanie o kolejność warstw.\nNa chudziaku jest papa termozgrzewalna. Położona kanaliza i instalacja co (bez podłogówki) i wodna. Ma być 10 cm ocieplenia posadzki na parterze i 5 na piętrze.\nRury mają iść w styropianie czy w posadzce? Jeżeli różnie to jak?\nogloszka25-01-2008, 22:28witam i ponawiam moją prośbemę do instalatorów w sprawie odległości pieca od komina sprzedawcy twierdzą że może stać dalej no ale przecież oni chcą sprzedać a ich domu to ogrzewać nie będzie pozdrawiam OM\nniezły27-01-2008, 13:5812marek Witam,\nSkoro się polecasz to pytam:\nJaka jest kolejność elementów instalacji wodnej w domku 130 m2, 5 mieszkańców, czego ewentualnie brakuje? Woda oczywiście z wodociągu a nie studni.\n1. złączka(przejście) z niebieskiej rury 32mm w miedź 20\n2. zawór odcinający\n6. zawór odcinający\n7. trójnik (rozejście na zasilanie odbiorów w domu i na drugi wodomierz do wody ogrodowej)\n8. manometr wpięty gdzieś za filtrem aby wiedzieć czy jest ciśnienie z sieci\n9. dalej przez np. rozdzielacze, trójniki w układ odbioru wody\nPozdrawiam i z góry dziękuję. Prawidłowa kolejność powinna być taka 1.\tzłączka PE\n2.\tzawór główny najlepiej ocynkowany (polecam)\n4.\tzawór anty skażeniowy\n5.\ttrójnik z odejściami na dom i na ogród\n6.\tzawór odcinający 7.\tfiltr\n9.\tzawór główny na dom\n5a zawór odcinający 5b wodomierz na ogród\nBardzo liczę na Waszą pomoc lub sugestie – ile mocy może dawać podłogówka o takiej powierzchni. Sama długość obiegu podłogówki tez niewiele mam mówi o mocy podłogówki decydują jej rozstaw i bardziej temperatura zasilania czyli rodzaj sterowania (RTL,zawór 3 drogowy) ale tak przeciętnie to moc podłogówki wodnej wynosi do 70W/kw\nniezły27-01-2008, 14:13MARTiiii System KAN-Therm do CO, wody, podłogówki. Z tego systemu zaproponowali mi ułożenie instalacji. Jak ta firma ma się do Kisan, Rehau, Purmo??? Wiadomo ze chodzi tez o cene materiałow, już w dwóch miejscach mi proponowali tą firmę. Czy jest na poziomie tych innych, czy moze gorsza, tansza?\ndzięki... Wiem tylko jak sprawy się miały przed kilku laty Firmy które wymieniłeś uważam za lepsze a je robię w Uponorze i mam go w dobrej cenie\nniezły27-01-2008, 14:34Cdn wołają na ................... jestem w Karpaczu\nNatalia Stanko27-01-2008, 15:13Niezły - mam do ciebie pytanie. Jaki polecasz piec na drewno jako paliwo zasadnicze + pellety jako zastepcze? Przyznaczam na piec niewiele - 5.000-7.000 zł gdyż za dwa lata bede miała gaz ziemny.\nniezły27-01-2008, 16:50tomasz77 niezły napisał: Poszukaj hydraulika który coś takiego robił ponieważ w przeciwnym razie w przyszłości przybędzie kilka postów typu ratuj……\nMoja koncepcja kotłowni jest taka kociołek gazowy jedno funkcyjny z zasobnikiem wolno stojącym tak 100-150L i dowolny kociołek na opał stały najlepiej taki na wszystko Zasobnik należy podłączyć w taki sposób aby paląc zarówno w kotle gazowym jak i tym na opsł stały można było grzać ciepłą wodę Nie bardzo rozumiem dlaczego kociol jednofunkcyjny, skoro ma grzac co i cwu? Jednofunkcyjne, maja taka mozliwosc?\nInstalator z racji tego, ze komin wewnatrz ma krzywisny poleca przewod (nie pamietam fachowej nazwy) elastyczny. Polega to na tym, ze wklada sie cala rure z gory na dol i ona dostosowuje sie do komina. Czy to jest dobre rozwiazanie czy lepiej sie pomeczyc, troche pokuc i zastosowac tradycyny sposob? Kociołek dwu-funkcyjny jak sama nazwa mówi służy do grzania domu jak i dostarczania nam ciepłej wody użytkowej jednocześnie bez potrzeby montowania jakichkolwiek dodatkowych elementów Zaletą tego rodzaju kotłów jest mała ilość miejsca i niska cena a wadą brak komfortu ciepłej wody(jest to dobre rozwiązanie dla emerytów lub lokatorów ale nie nowo budowanych domów Kociołek jednofunkcyjny służy tak jak ten poprzedni zarówno do grzania domu jak i ciepłej wody użytkowej ale robimy to w dodatkowo podłączonym do kotła zasobniku Nic na to nie poradzimy takie jest to nazewnictwo podobnie jak z kabina prysznicową Wanna jest narożna a prysznic mimo że tez narożny to mówimy …………………………półokrąg\nDo domu ze szczelna stolarką kotły atmosferyczne się nie nadają ponieważ zakłócają nam pracę wentylacji mamy zimna kotłownię oraz wiele innych negatywnych objawów Takim klasycznym nieporozumieniem jest kociołek atmosferyczny w łazience gdzie nasze kobiety robią sobie fryzury\nOczywiście że rura może być ta łudząco podobna do spiro aluminiowej\ngoraco witam wszystkich instalatorów oraz forumowiczów mam bardzo pilna sprawę mój dom jest obecnie w stanie surowym zamkniętym z położoną instalacją elektryczną muszę szybko określić się gdzie definitywnie ma wylądoweć calą rozdzielnia elektryczna która znajduje się w kotłowni.Teraz przejdę do sedna mianowicie mam dużą bo 12m2 kotłownie w kształcie litery L ale owa kotłownia jest wąska i nie ustawna nijak w niej zainstalować piec na eko-groszek a inny nie wchodzi w rachue i teraz mam pytanie czy piec może być zainstalowany w pewnej odległosci od komina to znaczy jakieś 2,50\nplanuje piec zębiec z podajnikiem ślimakowym około 25kw jesli jest to możliwe to bardzo proszę napisać w jaki sposób wykonac podłączenie Pamiętam że maksymalna odległość kotła gazowego od komina to 2m ale jak to jest w przypadku kotła na opał stały nie pamiętam ale wydaje mi się że nawet pomijając aspekt formalny to z powodów czysto praktycznych może być problem ponieważ podstawowym problemem spotykanym w kotłowniach na opał stały jest zbyt mały ciąg Zawsze możesz pokombinować: duży spadek czopucha, dobra izolacja i dodatkowy wyciąg mechaniczny ale ja mówię nie\nniezły27-01-2008, 17:10kolakao niezły napisał: Cytat: kolakao\nBardzo dziekuje za odp, jak dzisiaj pojade na dzialke to porobie zdjecia i wysle panu- jaka jest cena separatora???\nTak około 300 zł\nhttp://www.makroterm.pl/turbosolar/1653/2853/4e4e124912a9d474/ czy jeszcze w mojej sprawie cos bys dodal bo nie dostalam odpowiedzi po wyslaniu zdjec - bardzo prosze - grzejniki dalej zapowietrzone!!!! a tam gzie sie pytales o odpowietrznik na rozdzielaczu - to jest tylko reczny a nie automatyczny!!!! Uważam że jest to błąd że na rozdzielaczu nie ma odpowietrznika automatycznego ale może jeszcze dodatkowo jak go wymienisz zmniejsz bieg na pompce od grzejników Niestety w kotłowni nic nie wykombinujesz poza ewentualnym separatorem ponieważ kotłownia jest wykonana prawidłowo od strony instalacyjnej\nniezły27-01-2008, 17:2112marek Witam,\nPozdrawiam Zasadą jest że wszystkie rury układa się na chudziaku w warstwie styropianu i jeśli tego styropianu jest wystarczająca grubość to można nawet wszystkie rury ułożyć na warstwie styropianu np. 2 cmW przypadku krzyżowania się rur nic się nie stanie jeśli jedna będzie lekko uniesiona nad drugą Tu masz taką plątaninę http://mendrycki.pl/galeria/image.php?photo=rozne 11.jpg&galeria=Rozne&podpis=rozne 11\nniezły27-01-2008, 17:39Natalia Stanko Niezły - mam do ciebie pytanie. Jaki polecasz piec na drewno jako paliwo zasadnicze + pellety jako zastepcze? Przyznaczam na piec niewiele - 5.000-7.000 zł gdyż za dwa lata bede miała gaz ziemny. Nie bardzo rozumiem co chcesz zrobić\nZ tego co rozumiem to musisz przez okres około dwóch lat czymś ogrzać dom ponieważ później będzie gaz Ale problem jest w tym czym teraz Należy pamiętać że jest to rozwiązanie tymczasowe a koszt może być znaczny bo co zrobisz z kotłem na petest jeśli będzie gaz dobrze by było jeszcze aby te dwa lata grzać bezobsługowo\nKotły automatyczne będą dość drogie a może lepiej kupić kociołek taki na wszystko z prostą automatyką albo tylko z termostatem i pompką (koszt około 3 tys zł ) do tego podłączyć zasobnik Na dwa lata starczy a jak będzie gaz to obok wieszasz gazowy podłączasz do zasobnika razem ze starszym Dla wygody będzie kociołek gazowy a dla oszczędności na paliwo stałe Odnośnie kotłów na pelets i groszek polecam HEF-a\n12marek27-01-2008, 17:44Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam :D\nNatalia Stanko27-01-2008, 17:53kupić kociołek taki na wszystko z prostą automatyką albo tylko z termostatem i pompką (koszt około 3 tys zł ) do tego podłączyć zasobnik Na dwa lata starczy a jak będzie gaz to obok wieszasz gazowy podłączasz do zasobnika razem ze starszym Dla wygody będzie kociołek gazowy a dla oszczędności na paliwo stałe Odnośnie kotłów na pelets i groszek polecam HEF-a\nDrąże dalej....taki kociołek z termostatem i pomką z zasobnikiem na drewno (bo juz zgromadziłam go na 2 lata) jaki? Rozumiem że piec firmy HEF to na pellety i wegiel sortymentu groszek czy też na polana ????[/quote]\nniezły mam takie pytanie.\nPlanuję wykonać instalację co od pieca do rozdzielaczy w miedzi (piec na paliwa stałe), a od rozdzielaczy do grzejników w pex/alu/pex.\nChcę zastosować czujnik temperatury , który wyłączy mi pompę cyrkulacyjną kiedy woda wukładzie przekroczy np 90st gdy zagotuje się woda w układzie.\nCzy bez włączonej pompy cyrkulacyjnej gorąca woda popłynie grawitacyjnie do grzejników? Jeśli tak, to czy mogę zastosować jakiś zawór zwrotny?\nTak mi podpowiedział sprzedawca w sklepie i nie wiem czy to dobre rozwiązanie?\nkolakao28-01-2008, 19:15kolakao niezły napisał: Cytat: kolakao\nBardzo dziekuje za odpowiedz :* :* - dzisiaj wlasnie sciagnelam hydraulika na dzialke i wszystko zalozylismy tzn automatyczne odpowietrzniki i pompa na pierwszy bieg!!!! jak wyjezdzalam wszystko grzalo - zobaczymy jutro!!!!! Pozdrawiam serdecznie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\nniezły28-01-2008, 21:57Natalia Stanko Cytat: kupić kociołek taki na wszystko z prostą automatyką albo tylko z termostatem i pompką (koszt około 3 tys zł ) do tego podłączyć zasobnik Na dwa lata starczy a jak będzie gaz to obok wieszasz gazowy podłączasz do zasobnika razem ze starszym\nDla wygody będzie kociołek gazowy a dla oszczędności na paliwo stałe\nOdnośnie kotłów na pelets i groszek polecam HEF-a Drąże dalej....taki kociołek z termostatem i pomką z zasobnikiem na drewno (bo juz zgromadziłam go na 2 lata) jaki? Rozumiem że piec firmy HEF to na pellety i wegiel sortymentu groszek czy też na polana ???? [/quote]\nNie wiem czy zostałem dobrze zrozumiany ale ja proponuję kociołek taki na wszystko aby można było w nim palić zarówno węglem, drzewem jaki kartonami np. po kupionej lodówce Kociołek ten pozostawić sobie po podłączeniu gazu i wykorzystywać dla oszczędności lub dla pozbycia się niepotrzebnych pozostałości typu jakieś kartony deski czy palety\nZaletą takiego rozwiązania jest tanie grzanie a wadą spore nakłady pracy\nWiem że kociołek na eko-groszek nawet z rusztem awaryjnym wymaga mniejszych nakładów pracy ale koszt opału jest większy a i cena kotłowni spora a to wszystko tylko na dwa lata Hef robi tez zwykłe kotły\nniezły28-01-2008, 22:06Atomic Witam\nTak mi podpowiedział sprzedawca w sklepie i nie wiem czy to dobre rozwiązanie? W przypadku gotującej się wody w instalacji trudno jest wszystko przewidzieć ale należy założyć najgorsze Wyłączenie pompki nic nie pomoże ale należało by zrobić instalację kotłową w taki sposób aby gotująca się woda poszła do naczynka np. tak rura z kotła do naczynia wzbiorczego powinna być oddzielna a nie wykorzystywać zasilanie do rozdzielaczy\nogloszka28-01-2008, 22:33niezły wielkie dzieki za odpowiedz troche mnieto zmartwiła. a w takim razie czy moę zainstalować piec w garażu będzie wtedy stał plecami do komina pozdrawiam\nAtomic29-01-2008, 09:27rura z kotła do naczynia wzbiorczego powinna być oddzielna a nie wykorzystywać zasilanie do rozdzielaczy\nChcę dać naczynko wzbiorcze poprzez trójnik zaraz za kotłem.\nCzy możliwe jest podmieszanie wody poprzez zawór trójdrogowy tak aby na rozdzielaczu z grzejnikami temperatura wody wynosiła max 80st?\nPuszka29-01-2008, 19:07Jak najlepiej połączyć grzejniki i podłogówke w instalacji z kotłem kondensacyjnym??\nniezły29-01-2008, 19:59ogloszka niezły wielkie dzieki za odpowiedz troche mnieto zmartwiła. a w takim razie czy moę zainstalować piec w garażu będzie wtedy stał plecami do komina pozdrawiam Kotły gazowe nie powinny stać w garażu ale z kotłem na opał stały nie powinno być problemu\nniezły29-01-2008, 20:04Atomic niezły napisał: rura z kotła do naczynia wzbiorczego powinna być oddzielna a nie wykorzystywać zasilanie do rozdzielaczy Dzięki bardzo.\nCzy możliwe jest podmieszanie wody poprzez zawór trójdrogowy tak aby na rozdzielaczu z grzejnikami temperatura wody wynosiła max 80st? Oczywiście ż można coś wykombinować najlepszy były zawór 3drogowy termostatyczny może coś z ESBE\nniezły29-01-2008, 20:08Puszka Jak najlepiej połączyć grzejniki i podłogówke w instalacji z kotłem kondensacyjnym?? Najlepszym sposobem jest zrobienie tego w kotłowni Wszystko zależy od ilości podłogówki i rodzaju sterowania ( automatyki) Najlepszym rozwiązaniem jest zawór 3 drogowy może być termostatyczny z nastawą ręczną lub z siłownikiem\nkolakao29-01-2008, 20:50Niezly grzejniczki grzeja i sie niezapowietrzaja poki co!!!!!!!!!!!!! Taki duperel a kosztowal mnie codzienne odpowietrzanie przez 2 miesiace!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dziekkowac!!\nAtomic30-01-2008, 08:43Dzięki bardzo\nTeraz już jest wszystko dla mnie jasne (no, prawie)\nZabieram się do rysowania schematu.\ntomzoo30-01-2008, 16:14Witam, mój instalator zaproponował mi rozwiązanie centralnego ogrzewania następujące:\nchcę mieć na parterze podłogowe (oprócz sypialni) a na piętrze tylko w łazience. On chce to rozwiązać w następujący sposób:\nogrzewanie na kocioł gazowy - woda idzie do grzejników (ustawionych w każdym z pomiesczeń) które są zwymiarowane na ok. 1/2 zapotrzebowania na ciepło. Woda powrotna z grzejników idzie rurami ogrzewania podłogowego do kotła. Ponoć to jest proste i mało kosztowne rozwiązanie, tylko nie wiem jak się będzie miało to do temperatury podłogówki, czy nie będzie jej czasem przegrzewało?\nI czy to jest rzeczywiście rozwiązanie, które zastępuje montaż zaworów mieszających, RTL czy innych które utrzymują temperaturę podłogówki na odpowiednim poziomie? Pozdrawiam\nwaldi 6530-01-2008, 20:11Witam, mój instalator zaproponował mi rozwiązanie centralnego ogrzewania następujące:\nTeż się interesuje ro związaniem ogrzewania mieszanego (podł i grzejniki) i się mało znam, ale ja bym w życiu na coś takiego nie poszedł albo będzie wrzątek albo antarktyda hieloł\nAtomic31-01-2008, 17:38Niezły możesz zerknąć na ten schemacik.\nZrobiłem schemat instalacji c.o. i proszę o komentarze.\nWykonawstwo zlecę hydraulikowi, ale chcę być dobrze przygotowanym.\nCzy układ jaki zrobiłem będzie działać, co i gdzie należałoby jeszcze dodać.\nZawór cztrodrogowy ma zabezpieczyć rurki pex/alu/pex od rozdzielacza do grzejników i oczywiście podwyższyć temperaturę powrotu do kotła.\nZależy mi głównie na tym gdzie wstawić zawory (odcinające, zwrotne itp).\nniezły31-01-2008, 21:58tomzoo Wysłany: 30 Sty 2008 18:14 Temat postu: --------------------------------------------------------------------------------\nWitam, mój instalator zaproponował mi rozwiązanie centralnego ogrzewania następujące:\nchcę mieć na parterze podłogowe (oprócz sypialni) a na piętrze tylko w łazience.\nOn chce to rozwiązać w następujący sposób:\nogrzewanie na kocioł gazowy - woda idzie do grzejników (ustawionych w każdym z pomiesczeń) które są zwymiarowane na ok. 1/2 zapotrzebowania na ciepło. Woda powrotna z grzejników idzie rurami ogrzewania podłogowego do kotła.\nPonoć to jest proste i mało kosztowne rozwiązanie, tylko nie wiem jak się będzie miało to do temperatury podłogówki, czy nie będzie jej czasem przegrzewało?\nI czy to jest rzeczywiście rozwiązanie, które zastępuje montaż zaworów mieszających, RTL czy innych które utrzymują temperaturę podłogówki na odpowiednim poziomie?\nPozdrawiam Moim zdaniem rozwiązanie zaproponowane przez hydraulika jest nieprawidłowe i odkąd są zawory TRL nie powinno być stosowane Ogrzewanie podłogowe pociąga za sobą spore koszty zarówno po stronie samej podłogówki jak i instalacji w kotłowni razem z automatyka Poniżej pokażę Ci jak powinna wyglądać kotłownia z prawidłowo wykonaną podłogówką z możliwością sterowania nią i za rozsądne pieniądze a łazienkę na poddaszu musisz zrobić na RTL\nDla wyjaśnienia kotłownia ta pracuję na prostej porodówce a podłogówka jest sterowana zaworem termostatycznym 3 drogowym z nastawą ręczną Podłogówka jest w kuchni, holu i części salonu W salonie jest również i grzejnik ale gdyby w salonie była na całości podłogówka to oczywiście grzejnika by nie było ale i sterowanie było by inne Prawdopodobnie była by 630 i zawór 3 drogowy z siłownikiem sterowany automatycznie\nhttp://mendrycki.pl/galeria/image.php?photo=kotlownia 21.jpg&galeria=kotlownie&podpis=kotlownia 21\nniezły31-01-2008, 22:26Atomic Wysłany: 31 Sty 2008 19:38 Temat postu: --------------------------------------------------------------------------------\nNiezły możesz zerknąć na ten schemacik.\nAtomic napisał: Witam\nhttp://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=041b42dcd6b9cf01 Taki układ jaki tu widzę będzie na pewno działał ale ja dokonał bym kilka zmian Nie jestem zwolennikiem zaworów 4 drogowych wole 3 drogowe ale wracając do tego 4 drogowego to co ma być priorytetem niska temperatura do instalacji czy wygrzany powrót do kotła i w jaki sposób ma to być regulowane ustawiając pokrętło na 3 Jak wiadomo temperatury czynnika grzejnego instalacji cały czas się zmieniają i taki zawór pracuje oczywiście jeśli ma napęd a sam napęd jest podłączony do odpowiedniej automatyki ale to drobnostka Co będzie zasilało grzejniki jaka pompka W przypadku gdy mamy ogrzewanie grzejnikowe i podłogówkę ja daje za kotłem sprzęgło hydrauliczne i potem niezależne dwa obiegi grzewcze każdy z własną pompką a jeśli tej podłogówki masz niewiele może zrób jeden obieg grzewczy a podłogówka na RTL\nmikopiko31-01-2008, 23:16witam! i przyłączę się do pytania\nPuszka Jak najlepiej połączyć grzejniki i podłogówke w instalacji z kotłem kondensacyjnym?? Najlepszym sposobem jest zrobienie tego w kotłowni Wszystko zależy od ilości podłogówki i rodzaju sterowania ( automatyki) Najlepszym rozwiązaniem jest zawór 3 drogowy może być termostatyczny z nastawą ręczną lub z siłownikiem\na co lepsze przy Vaillancie kondensacyjnym (ecoTEC plus 246) plus pogodówka calormatic 630 : termostat z nastawą ręczną czy z siłownikiem?\nMamy 4 pola podłogówki (35m2) reszta to grzejniki. Czy odczujemy dużą różnicę przy zastosowaniu zaworu trójdrogowego sterowanego z pieca - automatycznego (pogodówki) zamiast ręcznego?\nAtomic01-02-2008, 09:58ale wracając do tego 4 drogowego to co ma być priorytetem niska temperatura do instalacji czy wygrzany powrót do kotła\nBardziej zależy mi na zabezpieczeniu rurek pex.\ni w jaki sposób ma to być regulowane ustawiając pokrętło na 3 Jak wiadomo temperatury czynnika grzejnego instalacji cały czas się zmieniają i taki zawór pracuje oczywiście jeśli ma napęd a sam napęd jest podłączony do odpowiedniej automatyki\nNa razie zawór regulowany ręcznie w przyszłości dokupię siłownik i automatykę sterującą.\nCo będzie zasilało grzejniki jaka pompka\ntak myślałem, że trzeba będzie na obieg grzejników dodać pompę.\njeśli tej podłogówki masz niewiele może zrób jeden obieg grzewczy a podłogówka na RTL\nTeż się nad tym zastanawiałem. Do tego będę mógł oddzielnie regulować każdym obwodem podłogówki.\nA jak zastosować zawór trójdrożny, to zwykły czy termostatyczny?\nPodsyłam kolejny schemat:\nkoniecaga01-02-2008, 13:31koniecaga a ja mam pytanie o TERMOSTAT.\nmam w domu rodziców w łazience na poddaszu baterię z termostatem (Oras) no, ale nie działa tzn. po pierwsze trzeba spuścić ze 4L wody zimnej, żeby zaczęła lecieć ciepła, no i w trakcie jak już leci woda z żądaną temperaturą (38C) to strumień wody raz słabnie raz wzmaga na sile...\nczytałam gdzieś, że Termostat potrzebuje odpowiedniego ciśneinia. Co zrobić, żeby je uzyskać? Teraz buduję już swój domek (dziś stan surowy otwarty, ale właśne szukam hydraulika) i chcę zrobić wszystko tak, aby baterie z termostatem działały bez zarzutu. Powodem na czekanie z ciepłą woda może być brak cyrkulacji lub cyrkulacja niewłaściwie wykonana W przypadku baterii termostatycznych musimy spełnić jeden bardzo ważny warunek zasilanie zimnej wody musi być z prawej strony w innym przypadku albo bateria nie będzie działać albo będzie działać dziwnie sprawdź to Ciśnienie w instalacji można podnieść na kilka sposobów to zależy z jakiego ujęcia jest woda własna studnia a może wodociąg\nzimna z prawej? chyba jest odwrotnie. Tzn stojąc przodem do baterii jest z lewej strony... no sprawdzę to jeszcze...\nmamy studnię i ostatnio, to juz ledwo ciurka ta woda, zwłaszcza ciepła :( Można szału dostać pod prysznicem! Już było dwóch "fachowców" i nadal to samo.\nKris222201-02-2008, 21:33zapytam tutaj Ja zamontować zwór różnicowy na powrocie ?\nstrzałką w kierunku przepływu ?\nczy strzałką w górę , pionowo ?\nChodzi o to że na zasilaniu wszystko pasuje i kierunek i strzałka do góry, a na powrocie ?\nZauważyłem że zawór ma z jednej strony równy wylot a z drugiej są takie stałe dystanse ,wiec kierunek jest ważny .\nniezły01-02-2008, 21:45mikopiko witam! i przyłączę się do pytania\nniezły napisał: Cytat: Puszka\nJak najlepiej połączyć grzejniki i podłogówke w instalacji z kotłem kondensacyjnym??\nNajlepszym sposobem jest zrobienie tego w kotłowni Wszystko zależy od ilości podłogówki i rodzaju sterowania ( automatyki) Najlepszym rozwiązaniem jest zawór 3 drogowy może być termostatyczny z nastawą ręczną lub z siłownikiem a co lepsze przy Vaillancie kondensacyjnym (ecoTEC plus 246) plus pogodówka calormatic 630 : termostat z nastawą ręczną czy z siłownikiem?\nZ góry dziękuję za odpowiedź 630 jest naprawdę fajna ale i tez sporo kosztuje nawet kupując ją w komplecie z kotłem ale powinno się ją stosować do pomieszczeń gdzie jest sama podłogówka (zaworem 3 drogowym z siłownikiem)a w układzie gdzie w jednym pomieszczeniu jest grzejnik i część ogrzewania podłogowego wystarczy 400 z zaworem 3 drogowym termostatycznym z nastawą ręczną ale takie sprawy rozpatruje się indywidualnie\nMam krótkie pytanie: czy można łączyć system Kan-therm z systemem zgrzewanym? Moja ekipa wkręciła się systemem zgrzewanym (z OBI) w oczka pod baterie Kan-therma i jedno z oczek mi pękło. Skutkiem było zalanie mieszkania. Nie wiem teraz czy to tylko przypadek czy powinienem wymienić wszystkie takie oczka i zrobić wszystko jednym systemem?\nniezły napisał: ale wracając do tego 4 drogowego to co ma być priorytetem niska temperatura do instalacji czy wygrzany powrót do kotła Bardziej zależy mi na zabezpieczeniu rurek pex.\nniezły napisał: i w jaki sposób ma to być regulowane ustawiając pokrętło na 3 Jak wiadomo temperatury czynnika grzejnego instalacji cały czas się zmieniają i taki zawór pracuje oczywiście jeśli ma napęd a sam napęd jest podłączony do odpowiedniej automatyki Na razie zawór regulowany ręcznie w przyszłości dokupię siłownik i automatykę sterującą.\nniezły napisał: Co będzie zasilało grzejniki jaka pompka tak myślałem, że trzeba będzie na obieg grzejników dodać pompę.\nniezły napisał: jeśli tej podłogówki masz niewiele może zrób jeden obieg grzewczy a podłogówka na RTL Też się nad tym zastanawiałem. Do tego będę mógł oddzielnie regulować każdym obwodem podłogówki.\nhttp://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1d70c71d6ae1b857 Tak może być możesz to zrobić na jednym rozdzielaczu\nniezły03-02-2008, 20:35koniecaga niezły napisał: Cytat: koniecaga\na ja mam pytanie o TERMOSTAT.\nmam w domu rodziców w łazience na poddaszu baterię z termostatem (Oras) no, ale nie działa\ntzn. po pierwsze trzeba spuścić ze 4L wody zimnej, żeby zaczęła lecieć ciepła, no i w trakcie jak już leci woda z żądaną temperaturą (38C) to strumień wody raz słabnie raz wzmaga na sile...\nczytałam gdzieś, że Termostat potrzebuje odpowiedniego ciśneinia. Co zrobić, żeby je uzyskać? Teraz buduję już swój domek (dziś stan surowy otwarty, ale właśne szukam hydraulika) i chcę zrobić wszystko tak, aby baterie z termostatem działały bez zarzutu.\nPowodem na czekanie z ciepłą woda może być brak cyrkulacji lub cyrkulacja niewłaściwie wykonana W przypadku baterii termostatycznych musimy spełnić jeden bardzo ważny warunek zasilanie zimnej wody musi być z prawej strony w innym przypadku albo bateria nie będzie działać albo będzie działać dziwnie sprawdź to\nCiśnienie w instalacji można podnieść na kilka sposobów to zależy z jakiego ujęcia jest woda własna studnia a może wodociąg zimna z prawej? chyba jest odwrotnie. Tzn stojąc przodem do baterii jest z lewej strony... no sprawdzę to jeszcze...\nmamy studnię i ostatnio, to juz ledwo ciurka ta woda, zwłaszcza ciepła Można szału dostać pod prysznicem! Już było dwóch "fachowców" i nadal to samo. Jeśli jest odwrotnie a bateria jest typowo prysznicowa to przykręć ja odwrotnie\nKris222203-02-2008, 21:03Niezły co z tą rurą Uponora ? dogadamy w końcu szczegóły ?\nodezwij sie na pocztę\nniezły03-02-2008, 21:27Kris2222 Wysłany: 01 Lut 2008 23:33 Temat postu: --------------------------------------------------------------------------------\nJa zamontować zwór różnicowy na powrocie ?\nZauważyłem że zawór ma z jednej strony równy wylot a z drugiej są takie stałe dystanse ,wiec kierunek jest ważny . Zawory różnicowe montuje się na zasilaniu\nKris222203-02-2008, 22:24czyli co na powrocie sie nie da?\nmarcin_u03-02-2008, 22:47moze w tym watku jakis hydraulik mi odpowie:\nposiadam kocioł na paliwo stałe i hydraulik zastosował mi zawor 3-drozny zainstalowany jak ponizej na rysunku.\njakie zalety/wady ma ustawienie zaworu jak na rys.1 , a jakie zalety/wady ma ustawienie zaworu tak jak na rys 2?\nNapewno tak jak na rys1 moge regulowac temp wody płynacej na grzejniki...\nWytłumaccie jak wyglada sytuacja w poszczegolnych ustawieniach?\nZorka3104-02-2008, 21:00Witam, watek zaczął się od odkurzaczy centralnych, więc zapytam czy ktoś zna kogoś, kto moze to ustrojstwo w domu zamontować? Myślałam o odkurzaczu marki Husky. Okolice Grodziska Mazowieckiego. Zalaliśmy własnie strop, majstry idą jak burza, za tydzień wchodzi cieśla i nie chciałabym czegoś przegapić..\nniezły04-02-2008, 21:59ropusz Niezły,\nPozdrawiam Tak oczywiście że można łączyć oba te systemy a powodem pęknięcia złączki Kan-owskiej było prawdopodobnie za mocne wkręcenie złączki PP a może być również przyczyna wada materiałowa\nNa tym forum jest wątek na temat systemu Kan-owskiego znam go bardzo dobrze i niestety nie mam o nim najlepszego zdania Powiem tak są gorsze W historii Kan miał kilka potknięć Bardzo dawno temu złączki mosiężne skręcane i zaprasowywane ko pewnym czasie pękały i przed kilku laty Kan sprzedawał nędzną rurę wielowarstwową ale to były początki z wielowarstwówką Najlepsze co Kan ma to Pex i mieszacze do podłogówki\nniezły04-02-2008, 22:03Kris2222 czyli co na powrocie sie nie da? Nie\nJeśli chcesz żeby chodziło grawitacyjnie to daj pompkę na powrocie bez żadnego obejścia a jak nie będzie prądu to woda i tak popłynie przez pompkę\nniezły04-02-2008, 22:19marcin_u moze w tym watku jakis hydraulik mi odpowie:\nDomyślam się że jest to kociołek na opał stały a zawór jest 3 drogowy bez siłownika tylko z rączka i podziałką a jest chociaż jakiś termometr za zaworem\nOdpowiadam na pytanie Na rysunku pierwszym takie ustawienie zaworu powoduje regulacje temperatury w stronę instalacji Na rysunku drugim ustawienia zaworu powodują wygrzanie powrotu kotła Obu tych dwóch parametrów kontrolować jednym zaworem się nie da Nie wiem jaki efekt chciał osiągnąć hydraulik ale ja zawsze montuje zawory na powrocie kotła ( u dołu) dla ochrony samego kotła przed korozją i są to zawory 3 drogowe termostatyczne bez możliwości regulacji a jeśli montuje zawory do regulacji parametrów zasilania to zawsze za takim zaworem jest termometr\nMożna go jeszcze uczepić na sprężynce W przypadku zaworów bez siłownika należy ciągle nanosić korektę ustawienia dlatego wolę termostatyczne\nniezły04-02-2008, 22:31Zorka31 Witam, watek zaczął się od odkurzaczy centralnych, więc zapytam czy ktoś zna kogoś, kto moze to ustrojstwo w domu zamontować? Myślałam o odkurzaczu marki Husky. Okolice Grodziska Mazowieckiego. Zalaliśmy własnie strop, majstry idą jak burza, za tydzień wchodzi cieśla i nie chciałabym czegoś przegapić.. Tak się składa że od jakiegoś czasu sam się zajmuje wykonywaniem instalacji odkurzacza centralnego Bazuję na dwóch firmach Husky i Beam a rejon mojej działalności to Warszawa i szeroko pojęte okolice od Grujca do Ciechanowa Instalację odkurzacza centralnego najlepiej jest wykonać najpóźniej przed hydraulikiem lub w początkowej fazie jego prac aby nie było żadnych kolizji Czas wykonywania samej instalacji to jeden dzień By móc zaplanować takie prace musze wiedzieć z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem\nniezły04-02-2008, 22:38A tak wygląda jeszcze nie skończona moja ostatnia kotłownia\nropusz05-02-2008, 07:28Tak oczywiście że można łączyć oba te systemy a powodem pęknięcia złączki Kan-owskiej było prawdopodobnie za mocne wkręcenie złączki PP a może być również przyczyna wada materiałowa\nBardzo dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedno lamerskie pytanie. Jeśli próby ciśnieniowe pokażą, że wszystko jest w porządku to istnieje jakaś możliwość, że któraś ze złączek puści za jakiś czas czy mogę spać spokojnie?\nCezarr05-02-2008, 07:31Witaj Niezły, czy mógłbyś przeczytać moją waidomość na skrzynce?\nZbynioR05-02-2008, 09:23Witaj Niezły\nczy może mi wytłumaczyć jak wyregulować podlogówkę?\nmam rozdzielacz z 5 obwodami każdy posiada przepływomierz wyskalowany w l/min. obwod 1. - ma długosc około 70 m z pex 20 0bwod 2. - ma dlugosc okolo 70 m z pex 16\nobwod 3. - ma dlugosc okolo 40 m z pex 16\nobwod 4. - ma dlugosc okolo 30 m z pex 16\nobwod 5. - ma dlugosc okolo 20 m z pex 16\nropusz05-02-2008, 23:56No i jestem po próbach ciśnieniowych. Ciśnienie robocze zarówno zimnej, jak i ciepłej wody to 4 bary. Zrobiłem próby ustawiając 10 barów i schodziło tak o 0,6 w trakcie pół godziny, potem wolniej. Potem otworzyłem jeden mieszacz i testowałem ciśnienie w obu obwodach naraz (zarówno zimnej, jak i ciepłej wody). Ustawiłem 8 barów i po dwóch wstępnych próbach ustawiłem 8 i zostawiłem na 10 godzin. Po tym czasie wskazuje 6 barów. Czy spadek nie jest za duży, czy to normalne?\nMam pytanie trochę z innej beczki!\nMam kocioł na zgazowane drewno HOLZGAZ2000 producenta DOMGAZ MARKI. Uzywałem go od 2002 roku. Wytrzymał 5 pełnych sezonów grzewczych. Dwa razy był spawany w miejscu wylotu spalin(woda leciała do wnetrza).Teraz przecieka na prostej sciance nie na zadnym spawie.5 sezonów to w/g mnie troszke mało.Chcę kupic podobny kocioł(innego producenta),ale mam obawy o czas użytkowania. Czy producent dotychczasowego kotła jest mierny czy system takiego spalania niszczy wszystkie kotły w tak krótkim czasie? Drewno było roczne lisciaste - brzoza, grab ,dąb. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.\nAtomic07-02-2008, 05:02Jedno pytanie.\nCzy zastosowałeś w instalacji zawór mieszający 4-drogowy lub przynajmniej 3-drogowy?\nBo jeśli nie to masz odpowiedź.\nOczywiście, że jest zawór. Zapomniałem dodać, że mam jeszcze drugi kocioł na gaz, który jest podłączony razem z tym pierwszym, ale używałem go sporadycznie w momencie gdy miałem pierwsze 2 awarie, które opisałem wyżej.\npomocnik hydraulika10-02-2008, 22:03skynyrd78 Mam raczej niestandardowe pytanie do Pana Instalatora oraz innych forumowiczów ...\nChciałem kupić komplet baterii- waham sie miedzy Grohe a KFA w porownywalnym zakresie cenowym (ok300-400 PLN).\nGrohe stosuje głowice ceramiczne, co do KFA- nie znalazłem informacji na ten temat.\nCzy warto wybrac baterię z ceramiczną?\nsk Wiem że KFA daje 100 lat gwarancji ale po bardzo nieprzyjemnej przygodzie z Jaspisem firma ta straciła u mnie miano solidnej kup HG\nBaterie KFA też są warte polecenia , producent podaje 100 lat gwarancji (ale po przeczytaniu jej wiemy ,że tylko na korpus) Baterie serii Jaspis nie są produkcji KFA tylko są przez nich importowane z Chin (tani odpowiednik ) .Jeżeli mówimy o kwocie ok300 zł napewno możeby coś wybrać z ich oferty. KFa też stosuje głowice ceramiczne. Pozdrawiam\nkarenfeder11-02-2008, 20:44Mieszkam w domku z lat '70. Hydrofor jest z lat '80. dziala super juz tyle lat.... mialismy oczywiscie konserwacje pompy, konserwacje silnika ale to chyba normalka. Nowej pompy czy hydrofory nie chce kupowac bo uwazam ze to co stare nie koniecznie jest zle. Jest tylko jeden problem. Nie mam cisnienia wody w kranach:-(Jak zrobic by je zwiekszyc, ile barow (?) powinno byc cisnienia w zbiorniku przy hydroforze? Dodam ze mam jeszcze filtry odrdzewiajace wode ktore musze miec ze wzgledu na jakos wody i nie da ich sie pominac ( i tak jeden filtr nie dziala, tylko dwa by bylo wieksze cisnienie). Jak o wszystko ustawic by bylo dobrze, by bylo cisnienie wody, szczegolnie na pietrze podczas brania prysznica. Kiedy pompa sie wlancza i hydrofor jest pelen to cisnienie wody jest powiedzmy ok, ale czym dluzej biore wode i oprozniam zbiornik przy hydroforze tym cisnienie w kranie sie zmniejsza...........czasem nawet zanika i wtedy zaczynaja sie kombinacje doprowadzajace do tego by pompa znowu sie wlaczyla, zbiornik przy hydroforze sie napelnil a wtedy znowu przez kilka minut jest ciesnienie wody ok i mozna dokonczyc prysznic................no ale tak nie da sie zyc.W przyszlosci chce zamontowac gazowy podgrzewacz wody a przy takim aby woda byla ocieplana musi byc odpowiednie cisnienie wody. Teraz mam bojler i wysokie rachunki za elektrycznosc :-((\nP O M O C Y !!!!\ngregi12-02-2008, 00:31Witaj Niezły. Zainteresowało mnie Twoje forum i jego posty więc dołącze się z pytaniami. Latem wymieniłem instalację CO- nowy piec na paliwa stałe o mocy 27 KW ,zasobnik CWU 140 litrów, pompa obiegowa, rozdzielacze spawane tlenowo z rury stalowej, połączenie od pieca do rozdzielaczy wykonane z rury stalowej 1,5 cala spawanej z odpowiednimi kształtkami, dalej rurki miedziane, zawory termostatyczne i grzejniki aluminiowe. Do wody dodany mam inchibitor.\n1. Czy dużym błedem są grzejniki aluminiowe w tej instalacji ? Mam możliwość zamiany ze znajomym który będzie montował u siebie płytowe do plastiku. Kupił wcześniej a teraz chce aluminiowe.\n2. Jak poważnym błedem jest brak zaworu mieszającego ?\n3. Jaki zawór najlepiej zamontować ( trój- czy cztero-drożny, manualny czy termostatyczny) ?\n4. Czy mogę zamontować zawór mieszający za pompą i odejściem zasilania zasobnika CWU ? Chciałbym by zasobnik zasilany był wodą o temp. 60-70 stopni a instalacja 45-60 stopni w zależności od temp. zewnętrznej. Ważne też jest by do kotła nie wracała zbyt zimna woda by nie zachodziła w nim korozja niskotemperaturowa (ile stopni powinna mieć wpływająca do kotła woda z powrotu instalacji)\n5. Czy przy zasobniku CWU tej pojemności konieczne jest zamontowanie naczynia przeponowego ? Nadmienię że po montażu nowej kotłowni myślałem iż mam już w niej wszystko co trzeba i i przez kilka lat nie będę nic do niej dokładał, jednak po podłączeniu sie do cywiliżacji jaką jest internet i zapoznaniu się z wiedzą zamieszczona w nim na temat instalacji CO jestem przekonany że instalator montujący moją kotłownię i instalację zatrzymał się ze swoją wiedzą kilka lat temu.\nKorzystając z okazji jako że jestem nowym użytkownikiem witam się z WSZYSTKIMI na tym forum. Siemanko.\nP.S. Jeśli inny hydraulik zechciałby odpowiedzieć na mojego posta także będę wdzięczny. Wiedzy nigdy nie jest za wiele.\nniezły12-02-2008, 19:24ZbynioR Wysłany: 05 Lut 2008 11:23 Temat postu: --------------------------------------------------------------------------------\nmam rozdzielacz z 5 obwodami każdy posiada przepływomierz wyskalowany w l/min.\nobwod 1. - ma długosc około 70 m z pex 20\n0bwod 2. - ma dlugosc okolo 70 m z pex 16\nzbyszek Przepływomierze powinny wskazywać na poziomie 11/2 do 2 l/min szybszy przepływ oczywiście na dłuższych pętlach\nniezły12-02-2008, 19:31ropusz Wysłany: 06 Lut 2008 01:56 Temat postu: --------------------------------------------------------------------------------\nNo i jestem po próbach ciśnieniowych. Ciśnienie robocze zarówno zimnej, jak i ciepłej wody to 4 bary. Zrobiłem próby ustawiając 10 barów i schodziło tak o 0,6 w trakcie pół godziny, potem wolniej. Potem otworzyłem jeden mieszacz i testowałem ciśnienie w obu obwodach naraz (zarówno zimnej, jak i ciepłej wody). Ustawiłem 8 barów i po dwóch wstępnych próbach ustawiłem 8 i zostawiłem na 10 godzin. Po tym czasie wskazuje 6 barów. Czy spadek nie jest za duży, czy to normalne? Na małej instalacji i w przypadku dużego ciśnienia jest bardzo trudno zrobić próbę ciśnienia Powinno być dobrze\nniezły12-02-2008, 20:09cubus26 Wysłany: 06 Lut 2008 19:49 Temat postu: --------------------------------------------------------------------------------\nMam kocioł na zgazowane drewno HOLZGAZ2000 producenta DOMGAZ MARKI. Uzywałem go od 2002 roku. Wytrzymał 5 pełnych sezonów grzewczych. Dwa razy był spawany w miejscu wylotu spalin(woda leciała do wnetrza).Teraz przecieka na prostej sciance nie na zadnym spawie.5 sezonów to w/g mnie troszke mało.Chcę kupic podobny kocioł(innego producenta),ale mam obawy o czas użytkowania. Czy producent dotychczasowego kotła jest mierny czy system takiego spalania niszczy wszystkie kotły w tak krótkim czasie? Drewno było roczne lisciaste - brzoza, grab ,dąb.\nPozdrawiam i czekam na odpowiedzi. Wygląda mi to na klasyczny przykład korozji związanej z poceniem się tylnej części kotła niestety kotły bardziej oszczędne są bardziej narażone Problem powinno rozwiązać zamontowanie urządzenia (zaworu) zapobiegające poceniu się kotła Dodam tylko że prawidłowe zamontowanie Bardzo często nawet na tym Forum piszecie że macie zamontowane zawory 4 lub 3 drogowe i to wszystko i pewnie cały czas jest ustawiony na 3-5 Warunkiem długotrwałej pracy kotła jest ochrona przed korozją najprostszym sposobem jest wygrzanie powrotu za pomocą różnego rodzaju zaworów ale ważne jest żeby w całym cyklu palenia temperatura powrotu nie spadła poniżej 40-45 st C Takie rozwiązanie może zapewnić tylko zawór termostatyczny najlepiej ze stałą nastawą lub z siłownikiem i automatyką Zamontowanie zaworu 3 lun 4 drogowego przystosowanego do pracy z siłownikiem i palenie w kotle i ręczna regulacja nie daje nam pewności że ochrona jest spełniona a często brak jest jeszcze termometru Kilka wątków wcześniej zawór 3 drogowy na zasilaniu nie spełnia roli zabezpieczenia kotła przed korozją\nniezły12-02-2008, 20:24karenfeder Wysłany: 11 Lut 2008 22:44 Temat postu: --------------------------------------------------------------------------------\nMieszkam w domku z lat '70. Hydrofor jest z lat '80. dziala super\njuz tyle lat.... mialismy oczywiscie konserwacje pompy, konserwacje silnika ale to chyba normalka. Nowej pompy czy hydrofory nie chce kupowac bo uwazam ze to co stare nie koniecznie jest zle. Jest tylko jeden problem. Nie mam cisnienia wody w kranach:-(Jak zrobic by je zwiekszyc, ile barow (?) powinno byc cisnienia w zbiorniku przy hydroforze? Dodam ze mam jeszcze filtry odrdzewiajace wode ktore musze miec ze wzgledu na jakos wody i nie da ich sie pominac ( i tak jeden filtr nie dziala, tylko dwa by bylo wieksze cisnienie). Jak o wszystko ustawic by bylo dobrze, by bylo cisnienie wody, szczegolnie na pietrze podczas brania prysznica. Kiedy pompa sie wlancza i\nhydrofor jest pelen to cisnienie wody jest powiedzmy ok, ale czym\ndluzej biore wode i oprozniam zbiornik przy hydroforze tym cisnienie w kranie sie zmniejsza...........czasem nawet zanika i wtedy zaczynaja sie\nkombinacje doprowadzajace do tego by pompa znowu sie wlaczyla,\nzbiornik przy hydroforze sie napelnil a wtedy znowu przez kilka minut jest\nciesnienie wody ok i mozna dokonczyc prysznic................no ale\ntak nie da sie zyc.W przyszlosci chce zamontowac gazowy podgrzewacz wody a przy takim aby woda byla ocieplana musi byc odpowiednie cisnienie wody. Teraz mam bojler i wysokie rachunki za elektrycznosc :-((\nP O M O C Y !!!! Wydaje mi się że masz problem z układem filtrów Objawy jakie opisujesz występują jeśli jest zdławienie przepływu z różnych przyczyn nie wiem co to za filtry ale jeśli woda jest zła to pewnie dość szybko się zabijają Może należy je częściej płukać lub wymienić wkład Jak możesz to prześlij zdjęcie to może dowiem się więcej\nmaj198312-02-2008, 21:46Podjęłam decyzję\nAby zminimalizowac koszta CO zdecydowałam zrobić kotłownię na paliwo stałe z kotłem wszystkopalnym + prąd i zwykły kominek\nmąz chce choc pociągnąc rury do kominka i może kiedyś zrobic z płaszczem\nczy te rury i robocizna to duży koszt?\nniezły12-02-2008, 21:56gregi Wysłany: 12 Lut 2008 02:31 Temat postu: --------------------------------------------------------------------------------\nZainteresowało mnie Twoje forum i jego posty więc dołącze się z pytaniami. Latem wymieniłem instalację CO- nowy piec na paliwa stałe o mocy 27 KW ,zasobnik CWU 140 litrów, pompa obiegowa, rozdzielacze spawane tlenowo z rury stalowej, połączenie od pieca do rozdzielaczy wykonane z rury stalowej 1,5 cala spawanej z odpowiednimi kształtkami, dalej rurki miedziane, zawory termostatyczne i grzejniki aluminiowe. Do wody dodany mam inchibitor.\n5. Czy przy zasobniku CWU tej pojemności konieczne jest zamontowanie naczynia przeponowego ?\nNadmienię że po montażu nowej kotłowni myślałem iż mam już w niej wszystko co trzeba i i przez kilka lat nie będę nic do niej dokładał, jednak po podłączeniu sie do cywiliżacji jaką jest internet i zapoznaniu się z wiedzą zamieszczona w nim na temat instalacji CO jestem przekonany że instalator montujący moją kotłownię i instalację zatrzymał się ze swoją wiedzą kilka lat temu.\nP.S. Jeśli inny hydraulik zechciałby odpowiedzieć na mojego posta także będę wdzięczny. Wiedzy nigdy nie jest za wiele. 1 trochę tu namieszane stal miedz i aluminium rób jak chcesz 2 powinien być zawór termostatyczny na powrocie a temperatura różni producenci kotów różnie podają 45-55 Zawór taki montuje się u dołu na powrocie do regulacji zasilania powinien być drugi\n3 patrz wyżej\n4 do zasobnika ciepłej wody użytkowej naczynie przeponowe jest zalecane w twoim przypadku 12 L powinno wystarczyć Każdy popełnia błędy\ntomlolo14-02-2008, 09:46Niezły, to i ja poproszę o konsultację.\n100% podłogówka, 60m2 parter + tyle samo poddasze. Rozumiem że po 1 rozdzielaczu na kondygnację. Kondensat 3,3 - 11 kW z pompą 3 biegową.\n1. Mieszacz chyba nie potrzebny ? regulacja wody kotłowej od 20st. C, wydaję mi się że sprzedawca chce naciągnąc mnie na zbędny element kotłowni, bo niby co ma u mnie mieszać jak grzejników nie będzie ?\n(poza drabinkami w łazienkach, ale tę będą dodatkowo z grzałką elektr.)\n2. Czy pompa pieca pociągnie całość instalacji, czy trzeba coś dołożyć ?\nniezły14-02-2008, 11:24maj1983 Wysłany: 12 Lut 2008 23:46 Temat postu: --------------------------------------------------------------------------------\nczy te rury i robocizna to duży koszt? Koszt wyprowadzenia rur do kominka z płaszczem wodnym nie jest duży pewnie ze 20 m rury fi 28 plus robocizna a i dobrze by było położyć ze dwa przewody 3x11/2\nAle czy ma sens przy kotle wszystko palnym\nniezły14-02-2008, 11:35tomlolo Niezły, to i ja poproszę o konsultację.\n2. Czy pompa pieca pociągnie całość instalacji, czy trzeba coś dołożyć ? Niestety mam trochę inne wyobrażenie na temat kotłowni Uważam że w przypadku instalacji w całym domu z podłogówką zawór mieszający jest potrzebny no a jeśli zawór 3 drogowy to i dodatkowa pompka Widzę to tak kociołek a zaraz za nim sprzęgło hydrauliczne później zawór 3 drogowy może być termostatyczny z nastawą ręczną no i pompka i tak uważam powinna wyglądać prawidłowo zrobiona kotłownia do podłogówki Rozumiem ż grzejnik w łazience będzie podłączony do rozdzielacza z podłogówką na osobnym obiegu\nmaj198314-02-2008, 13:24maj1983 Wysłany: 12 Lut 2008 23:46 Temat postu: --------------------------------------------------------------------------------\nA gdyby kocioł nie był wszystkopalny a jedynie z podajnikiem (czyli nie na drewno) ??\ntomlolo14-02-2008, 13:25Co do drabinek łazienkowych mój zamiar był dokładnie taki jak napisałeś.\nTylko chciałbym pojąć sens stosowania zaworu 3-drogowego termostatycznego w moim przypadku ? Zadaje na piecu wode np. 35 st. i jest idealna dla zasilenia podłogi, po co ją mieszczać z powrotem ?\nJak jest instalacja mieszana to kapuje, grzejniki zasilamy znacznie cieplejszym czynnikiem, i należy zmieszać zasilanie i powrót dla podłogówki żeby osiągnąć niższa temp. zailania podłogi.\nmarcin_u14-02-2008, 22:04jakie urzadzenie zastosowac zeby piec nie wychładzał wody w boilerze?\nw tej chwili jeszcze nie mieszkam wiec mi to nie przeszkadza bo boiler działa jako bufor do ogrzewania.\nJezeli na kotle opał sie konczy i kocioł wygasa to pracujaca pompa powolli wychładza mi wode w boilerze.\nCzy sa jakies urzadzenia ktore mozna ustawic na jakas konkretna temp. i przy spadku temp wody ogrzewajacej bedzie zamykany zawor na boilerze?\nwaldi 6515-02-2008, 13:56witam niezły, pytanie odnosnie sprzęgła hydraulicznego....... planuję dać piec gazowy, jedno funkcyjny z zasobnikiem, podłogówka ok 50 m2 wcześniej zawór 3 dr+ pompa itd. reszta chatki ma być grzana grzejnikami. Zakładam że w kotle będzie wmontowana pompa, która "popchnie" wodę na grzejniki. pytanie.... czy jest potrzeba instalowania tego sprzęgła? :oops:\nartureski15-02-2008, 20:28Może tutaj ktoś mnie oświeci jakim gwintem są podłączone zmywarki do wody ? Tzn na zaworku jaki ma być gwint (1, 3/8, 1/2)\nniezły15-02-2008, 20:34artureski Może tutaj ktoś mnie oświeci jakim gwintem są podłączone zmywarki do wody ? Tzn na zaworku jaki ma być gwint (1, 3/8, 1/2) Taki sam jak w przypadku pralki tzn. 3/4 cala\n_ZBYCH_15-02-2008, 20:35Witaj :D Niezły, może Ty odpowiesz na nurtujące mnie pytanie? :) http://forum.muratordom.pl/co-to-za-zawor,t123930.htm\nniezły15-02-2008, 20:41maj1983 niezły napisał: Cytat: maj1983 Podjęłam decyzję\nKoszt wyprowadzenia rur do kominka z płaszczem wodnym nie jest duży pewnie ze 20 m rury fi 28 plus robocizna a i dobrze by było położyć ze dwa przewody 3x11/2\nAle czy ma sens przy kotle wszystko palnym A gdyby kocioł nie był wszystkopalny a jedynie z podajnikiem (czyli nie na drewno) ?? W przypadku kotła na eko-groszek zawsze radze kupić kociołek z tzw. rusztem awaryjnym gdzie można palić od kartonów przez drewno a na zwykłym węglu kończąc\nCo do drabinek łazienkowych mój zamiar był dokładnie taki jak napisałeś.\nJak jest instalacja mieszana to kapuje, grzejniki zasilamy znacznie cieplejszym czynnikiem, i należy zmieszać zasilanie i powrót dla podłogówki żeby osiągnąć niższa temp. zailania podłogi. Dla lepszej pracy podłogówki Bardzo trudno jest na kotle utrzymać tak niską temperaturę i zarazem zapewnić odpowiednią prace podłogówki bez jej przegrzania Oczywiście Twoje rozwiązanie tez będzie działać Zadzwoń na kilka infolinii producentów kotłów i zapytaj ich\njoannmarii18-02-2008, 00:18Niezly, ciekaw jestem czy moglbys mi cos poradzic/zaopiniowac w nastepujacej sprawie, ja jestem laikiem, a budujemy dom i wkrotce bedzie etap instalacji.\nZastanawiam sie nad wyborem.\nPytanie sprawadza sie do: zrobienie c.o i wody z rurek ocynkowanych/ksztaltek czy tez "w plastiku"?\nJakie sa zalety i wady tych rozwiazan?\nJezeli chodzi o c.o. to z tego co wiem to jezeli zrobi sie to z rurek i ksztaltek to wprawdzie w c.o. bedzie wiecej wody a wiec nieco wieksza bezwladnosc ale za to nie bede musial (choc bede mogl) uzywac pompki cyrkulacyjnej, co oznacza ze jak nie bedzie pradu to c.o. i tak bedzie dzialac :) Czy rurki ocynkowane sa drozsze od plastikowych?\nKtory sposob instalacji jest (powinien byc):\n1) bardziej niezawodny (szczelnosc/wycieki/rdza?, koniecznosc wymian elementow) w perspektywie nastepnych dziesiatek lat uzytkowania\n2) (c.o.) bardziej ekonomiczny jezeli chodzi o koszty ogrzewania\n3) jak wyglada porownanie rurek plastikowych do ocynkowanych jezeli chodzi o instalacje wody uzytkowej, czy te ocynkowane (pomimo ze ocynkowane) rdzewieja z czasem czy tez nie powinny? Czy trzeba je po jakims okresie wymieniac?\nKtora z opcji bys polecil i dlaczego. Bylbym wdzieczny za Twoja opinie na ten temat.\nPytam o to, bo opcje 1 (rurki/ksztaltki) moge miec po koszcie materialow (robocizna za prawie darmo :D , emerytowany hydraulik, bardzo doswiadczony ale nie w "nowych technologiach"), opcja 2 (rurki plastikowe) - ceny rynkowe za robocizne.\nMoge wybrac czesc opcji 1 i 2 t.j. na przyklad c.o. - opcja 2 (rurki plastikowe) a woda - opcja 1 (rurki ocynkowane,ksztaltki) ale chcialbym wiedziec cos o zaletach /wadach zastosowanie nazwijmy to "starej i nowej technologii".\nAtomic18-02-2008, 18:03Mam jeszcze jedno pytanie w sprawie wymiennika cwu.\nUpatrzyłem sobie firmę Electromet i konkretny typ:\nSłyszałem opinię, że wymienniki tego typu ciężko odpowietrzyć.\nMoże wypowiesz się w tej sprawie (lub ktoś inny), montowałeś może któryś z nich?\nNie chciałbym mieć później niespodzianek z zapowietrzonym wymiennikiem.\nziemia218-02-2008, 20:29To ja tez zadam pytanie i poprosze specjaliste o odpowiedź :) . Mam piec gazowy Viessman i do niego podlączony sterownik Auraton 2020 TX.Nie mieszkam jeszcze w tym domu, wiec zamierzałam utrzymywac w domu temperature dodatnią,minimalna do ustawienia na sterowniku to 5 stop. I teraz tak: ustawiam manulanie tę temp.( czyli nie wybieram zadnego z programów)i kolejny raz w sobote piec zamiast utrzymac te temp.grzeje ciagle- ostatnio do temp.16 stop, a jeszcze żeby tego było mało to na sterowniku nie pokazuje słupka, że piec wogóle działa. Co to może się dziać, bo ja już zgupiałam. Bardzo proszę o jakakolwiek podpowiedz,czy to coś nie tak ze sterownikiem ,z piecem ,czy może ja cos źle ustawiam.\npablitoo19-02-2008, 07:31Mam pytanie do fachowców w kwesti instalacji c.w.u -\nCzy przeponowe naczynie wzbiorcze jest niezbędne w instalacji wody użytkowej ?? - jeżeli tak to jaka powinna być jego pojemność jeżeli w układzie funkcjonuje zbiornik 120l ??\nW instalacji wodnej panuje ciśnienie 3 bar / po reduktorze / , przed zasobnikiem zawór odcinający i zawór jednokierunkowy . Wodę w zasobniku grzeję do temp 40 stopni - max ciśnienie po podgrzaniu wody w zasobniku jakie udało mi się zaobserwować to przy 45 stopniach 4,6 bar / mam manometr zainstalowany na zasobniku / . Zawór bezpieczeństwa na 6 bar. Czy trzeba doinstalować naczynie przeponowe czy taka instalacja bez niego może być ??\nI jeszcze jedno pytanie - czy naczynie przeponowe musi byc zainstalowane bezpośrednio na rurze z wodą ?? , czy może być połączone z rurą za pomocą trójnika i przewodu giętkiego i stać około metra poniżej ??\nedit-blondi20-02-2008, 13:37A ja mam pytanie takie....\nDomek około 170m2, kominek z PW 19kw, w planach piec gazowy +zasobnik lub bufor ciepla.\nNo własnie czy oplaca się zainstalowć taki bufor czy jest to zbyt duzy wydatek i szybko sie nie zwróci?\nNadmienie, że podłogówka tylko w łazienkach i kuchni, reszta domu to kaloryfery. Głównym źródłem ciepła ma byc kominek a piec gazowy awaryjnie.\nJesli jest to opłacalne to jakiej wielkości bufor powinnam zainstalować i czy lepszy jest taki z zasobnikiem w srodku czy raczej osobno? No i doczytałam, że w wypadku zainstalowania bufora piec powinien być dwufunkcyjny a nie jedno, ale wtedy podobno nie da sie zrobic cyrkujacji (tak twierdzi mój hydraulik)\nniezły doradź jak powinno to byc zrobione, żeby miało ręce i nogi :lol:\nJa zadam proste pytanie.\nZastanawiam sie nad ewentualnym wyborem rodzaju kotła.\n1. Który zużyje mniej gazu GZ50 ?\n- jednofunkyjny z zasobnikiem powiedzmy 100l + cyrkulcja\n2. Polecaja mi Buderusa - jakie masz o nim zdanie\nkubatura ok 400m^3\npowierzchnia do ogrzania ok 100 m^2\n2 osby dorosłe + dziecko.\ndomek nie podpiwniczony z mozliwościa zabudowy poddasz\nnajdalszy punkt pobodru ciepłej wody od pieca-ok 8m\nZ gór dziekuje za odp.\nW najblizszej przyszlosci czeka mnie rozprowadzenie kanalizacji na parterze naszego domku.Zamierzam wykonac to z pomoca rodziny.Moje pytanie dotyczy nastepujacej rzeczy w projekcie inst. kan. mam zrobione dwie kratki ściekowe jedna w garażu druga w pom gosp.O ile z ta w pom gosp nie mam wiekszego problemu,to ta w garazu mnie troche zastanawia,czy warto ja robic,czy nie ma zadnych przeciwskazan by podlaczyc ja do kanalizy??\nDruga sprawa to umiejscowienie rury kanalizacyjnej w kuchni.Jak umiescic taka rure by bylo to uniwersalne??Pytam,bo modne jest ostatnio jest umieszczanie zlewu pod oknem,ale nie wiem czy od razu bedzie mnie stac na zabudowe kuchni,wiec moze sie okazac ze tymczasowo beda jakies dziedziczne szafki,chcialbym zrobic ta rurke tak by nie bylo problemow z pozniejsza zmiana??Co musialbym wziac pod uwage??\nniezły24-02-2008, 21:27marcin_u Wysłany: 15 Lut 2008 00:04 Temat postu: --------------------------------------------------------------------------------\njakie urzadzenie zastosowac zeby piec nie wychładzał wody w boilerze?\nCzy sa jakies urzadzenia ktore mozna ustawic na jakas konkretna temp. i przy spadku temp wody ogrzewajacej bedzie zamykany zawor na boilerze? Takie rzeczy najlepiej jest przewidzieć na etapie montażu kotłowni lub zakupu kotła z odpowiednia automatyką z opcja grzania ciepłej wody Mamy stan taki jaki mamy co można z tym zrobić Zastosować programator do pompki do kotła i ustawić temperaturę wyłączania pompki na np. 40 st C i do takiej będzie wychładzał zasobnik, po nagrzaniu wody w zasobniku zamykasz zawór na zasilaniu do zasobnika od kotła ( najprostsze) Nigdy nie szukałem ale myślę że są zawory odcinające z siłownikiem które można podłączyć do czujnika w zasobniku ale to wymaga trochę pokombinowania\nniezły24-02-2008, 21:36waldi 65 Wysłany: 15 Lut 2008 15:56 Temat postu: --------------------------------------------------------------------------------\nwitam niezły, pytanie odnosnie sprzęgła hydraulicznego....... planuję dać piec gazowy, jedno funkcyjny z zasobnikiem, podłogówka ok 50 m2 wcześniej zawór 3 dr+ pompa itd. reszta chatki ma być grzana grzejnikami. Zakładam że w kotle będzie wmontowana pompa, która "popchnie" wodę na grzejniki. pytanie.... czy jest potrzeba instalowania tego sprzęgła? TAK\nMoja koncepcja jest taka Kociołek, sprzęgło hydrauliczne pompka na grzejniki i równolegle zawór 3 drogowy może być termostatyczny z nastawą ręczna i pompka za każdą pompką zawór zwrotny W tym przypadku właśnie tak bym zrobił\nniezły24-02-2008, 21:45_ZBYCH_ Witaj Niezły, może Ty odpowiesz na nurtujące mnie pytanie? http://forum.muratordom.pl/co-to-za-zawor,t123930.htm Witam trochę wcześniej a firmował byś cała stronę Jest to prawdopodobnie zawór do dokładnej regulacji przepływu ale zdjęcie „za wąskie” i nie wiem co autor miał na myśli montując taki i jak później użytkownik ma się z nim obchodzić\nniezły24-02-2008, 22:09joannmarii Niezly, ciekaw jestem czy moglbys mi cos poradzic/zaopiniowac w nastepujacej sprawie, ja jestem laikiem, a budujemy dom i wkrotce bedzie etap instalacji.\nJezeli chodzi o c.o. to z tego co wiem to jezeli zrobi sie to z rurek i ksztaltek to wprawdzie w c.o. bedzie wiecej wody a wiec nieco wieksza bezwladnosc ale za to nie bede musial (choc bede mogl) uzywac pompki cyrkulacyjnej, co oznacza ze jak nie bedzie pradu to c.o. i tak bedzie dzialac Czy rurki ocynkowane sa drozsze od plastikowych?\nPytam o to, bo opcje 1 (rurki/ksztaltki) moge miec po koszcie materialow (robocizna za prawie darmo , emerytowany hydraulik, bardzo doswiadczony ale nie w "nowych technologiach"), opcja 2 (rurki plastikowe) - ceny rynkowe za robocizne.\nMoge wybrac czesc opcji 1 i 2 t.j. na przyklad c.o. - opcja 2 (rurki plastikowe) a woda - opcja 1 (rurki ocynkowane,ksztaltki) ale chcialbym wiedziec cos o zaletach /wadach zastosowanie nazwijmy to "starej i nowej technologii". Następne zadanie opisowe a tu piwo się grzeje\nJeśli chodzi o wodę użytkową to radze zrobić to z rur zgrzewanych PP bardzo dobry stosunek ceny do jakości i dobra wytrzymałość\nZ tego co piszesz wnioskuje że kociołek jest na opał stały Instalacja grawitacyjna w stali ma sporo zalet (może działać bez pompki, bardziej korzystna dla samego kotła, w przypadku wykonania z rur czarnych spawanych bardzo długowieczna) )ale ma tez i wady (duże średnice, instalacja widoczna , pracochłonna, duży koszt złączek, nie modna , niewielu potrafi zrobić) W przypadku kotła na opał stały instalacja grzewcza powinna być zrobiona z rur odpornych na temperaturę (miedz lub stal) stal będzie tańsza ale w przypadku instalacji stalowej łączonej na gwint niewiele tańsza Tak jakoś się porobiło że najlepsze instalacje mają ludzie najbiedniejsi ponieważ do kotła na wszystko nie można zrobić instalacji z plastiku Moja rada do wody plastik zgrzewany PP a do co miedz Instalacji wody ciepłej nie można robić z rur ocynkowanych\nniezły24-02-2008, 22:17Atomic Mam jeszcze jedno pytanie w sprawie wymiennika cwu.\nOdpuść sobie Elektrometr i kup Biawar jak widać na moich zdjęciach Quarto jest mi bardzo dobrze znany i ten właśnie polecam Użytkownicy nie mają żadnych problemów\nniezły24-02-2008, 22:25ziemia2 To ja tez zadam pytanie i poprosze specjaliste o odpowiedź . Mam piec gazowy Viessman i do niego podlączony sterownik Auraton 2020 TX.Nie mieszkam jeszcze w tym domu, wiec zamierzałam utrzymywac w domu temperature dodatnią,minimalna do ustawienia na sterowniku to 5 stop. I teraz tak: ustawiam manulanie tę temp.( czyli nie wybieram zadnego z programów)i kolejny raz w sobote piec zamiast utrzymac te temp.grzeje ciagle- ostatnio do temp.16 stop, a jeszcze żeby tego było mało to na sterowniku nie pokazuje słupka, że piec wogóle działa. Co to może się dziać, bo ja już zgupiałam. Bardzo proszę o jakakolwiek podpowiedz,czy to coś nie tak ze sterownikiem ,z piecem ,czy może ja cos źle ustawiam.\nPozdrawiam Niestety nie mogę nic doradzić Sam programator jest OK. zakładam że jest zasięg ale na temat kotłów Viessmana nie wiem prawie nic wal do MAŁEGO\nKris222224-02-2008, 23:18odezwij sie w sprawie tych rurek i reszty osprzętu :)\nziemia225-02-2008, 10:20dzieki za odpowiedz ,szkoda tylko ze nie mogłeś pomóc :(\njeden kaloryfer, w sypialni akurat, grzeje słabo, góra ciepła dół zimny Co się stało? oczywiście odpowietrzony w środku sezonu. To purmo zwykły z zasilaniem od dołu. :evil: :o Dobrze,że jest ciepło bo zona by się czepiała ostro ?ł :roll: 8)\nZ tego co piszesz wnioskuje że kociołek jest na opał stały Instalacja grawitacyjna w stali ma sporo zalet (może działać bez pompki, bardziej korzystna dla samego kotła, w przypadku wykonania z rur czarnych spawanych bardzo długowieczna) )ale ma tez i wady (duże średnice, instalacja widoczna , pracochłonna, duży koszt złączek, nie modna , niewielu potrafi zrobić) W przypadku kotła na opał stały instalacja grzewcza powinna być zrobiona z rur odpornych na temperaturę (miedz lub stal) stal będzie tańsza ale w przypadku instalacji stalowej łączonej na gwint niewiele tańsza\nTak jakoś się porobiło że najlepsze instalacje mają ludzie najbiedniejsi ponieważ do kotła na wszystko nie można zrobić instalacji z plastiku\nMoja rada do wody plastik zgrzewany PP a do co miedz\nInstalacji wody ciepłej nie można robić z rur ocynkowanych\nWielkie dzieki za rzeczowa odpowiedz.\nZapomnialem napisac ze kociol bedzie na gaz ziemny (z sieci miejskiej).\nCzy w takim wypadku mozna uzyc rurek plastikowych?\nDlaczego cieplej wody nie mozna robic z rur ocynkowanych? Czy chodzi o wydzielanie/uwalnianie jakichs zwiazkow pod wplywem ciepla?\nAtomic27-02-2008, 21:08Odpuść sobie Elektrometr i kup Biawar jak widać na moich zdjęciach Quarto jest mi bardzo dobrze znany i ten właśnie polecam Użytkownicy nie mają żadnych problemów\nNiezły dziękuję Ci bardzo za wszystkie Twoje cenne rady.\nSprawę instalacji c.o. mam juz dograną i uzgodnioną z instalatorem.\ntryllu28-02-2008, 19:01niezły, ustosunkujesz się do tematu domku w kajetanach? :-?\ntomlolo28-02-2008, 19:28Niezły, chciałem jeszcze zapytać, :) Jakimi średnicami rury pex/al/pex zasilić rozdzielacze 6 i 8 sekcyny a każdy z nich ma obsłużyć 60m2 podłogówki. Rozdzielenie na 2 gałęzie zrobić bezpośrednio przy piecu czy od rozdzielacza na parterze zrobić odejście na poddasze (miej-więcej rozdzielacze będą w 1 linii w pionie, około 6m w poziomie od pieca). z góry dzięki !\nizabela.1629-02-2008, 05:46Jestem tu nowa ale ostatnjednak zdecydowlaismy sie na podlogowke...Moge prosic o orientacyjne koszty ogrzewania podlogowego lazienki 7m2 kuchni 12m2??\ntak pi razy oko...jakiego rzedu to wielkosci??\naha w lazience i kuchni bedzie dodatkowo kaloryfer:)\npawlozak29-02-2008, 22:04nie wiem na co sie zdecydować,\ngrzejniki czy podłogówka, co drożej mnie wyniesie a co sie bardziej opłaca?\nbo nie wiem jaki ma sens robić razem grzejniki i podłogówke a może sie myle?\nNiezły, proszę poradz coś.\nmack01-03-2008, 12:33czy można stosować rurę karbowaną do podłączenia odpływu z wc do kanalizacji? Czy karbowanie nie ułatwi zapychania się tej rury?\nniezły01-03-2008, 13:38pablitoo Mam pytanie do fachowców w kwesti instalacji c.w.u -\nW instalacji wodnej panuje ciśnienie 3 bar / po reduktorze / , przed zasobnikiem zawór odcinający i zawór jednokierunkowy . Wodę w zasobniku grzeję do temp 40 stopni - max ciśnienie po podgrzaniu wody w zasobniku jakie udało mi się zaobserwować to przy 45 stopniach 4,6 bar / mam manometr zainstalowany na zasobniku / . Zawór bezpieczeństwa na 6 bar.\nCzy trzeba doinstalować naczynie przeponowe czy taka instalacja bez niego może być ??\nI jeszcze jedno pytanie - czy naczynie przeponowe musi byc zainstalowane bezpośrednio na rurze z wodą ?? , czy może być połączone z rurą za pomocą trójnika i przewodu giętkiego i stać około metra poniżej ?? Wielkość naczynka przeponowego powinna wynosić około 10 % pojemności zasobnika i powinno być montowane ( nie wiem czy jest taki obowiązek) a co do miejsca montażu to w zależności od miejsca Do dyspozycji mamy odcinek od miejsca za zaworem zwrotnym przed zasobnikiem na zimnej wodzie do wyjścia z ciepłą wodą z zasobnika Można naczynko połączyć wężykiem elastycznym ale osobiście odradzam ponieważ wężyki elastyczne są jednym z najsłabszych elementów instalacji Idealnym rozwiązaniem są naczynka przepływowe montowane na rurze jest to dość istotne ze względu na to że woda na odcinku od trójnika na rurze do samego naczynka będzie stała i będą mogły rozwijać się jakieś bakterie ( ważne dla osób które mają wodę o przekroczonych parametrach )\nniezły01-03-2008, 13:54edit-blondi A ja mam pytanie takie....\nniezły doradź jak powinno to byc zrobione, żeby miało ręce i nogi Szkoda że nie mieszkasz bliżej ponieważ uwielbiam takie tematy\nJeżeli to kominek z płaszczem wodnym ma być głównym źródłem ciepła a kociołek gazowy tylko jego uzupełnieniem to ja bym zrobił tak Dowolny kominek z płaszczem wodnym a do niego obowiązkowo bufor ciepła o pojemności koło 60L/kW kominka Zatopiony zbiornik do ciepłej wody w buforze to dobry pomysł Do tego kociołek gazowy ale obowiązkowo 1 funkcyjny z możliwością podłączenia zasobnika Zbiornik na ciepłą wodę montujemy tak aby można było go ogrzewać zarówno kominkiem jak i kotłem gazowym ( do grzania kotłem gazowym wykorzystał bym wężownice w zbiorniku) Nie widzę problemu z podłączeniem cyrkulacji ciepłej wody\nZ gór dziekuje za odp. Odpowiedz jest prosta kociołek 2-funkcyjny zużyje mniej gazu do ciepłej wody niż 1-funkcyjny z zasobnikiem Ale prawda jest taka że komfort rośnie wraz z kosztami Znam wiele przypadków osób mających kotły 2-funkcyjne chcących zamontować sobie zasobnik\nKiedyś pisałem że kociołek 2-funkcyjny jest dla lokatorów lub emerytów\nNie wiem o który kociołek Buderusa chodzi Generalnie o Buderusach mam dobre zdanie\nlobo001-03-2008, 17:19Niezły mam nurtujący mnie od jakiegoś czasu problem z doborem sprzętu do podłogówki, którą chcę dołączyć do aktualnej instalacji CO.\nInstalacja ma już ok. 10 lat i jest bardzo prosta:\n- stary ale dobrze działający 2f piecyk gazowy predom termet z regulatorem\nhttp://lobo.forall.pl/rozne/regulator.jpg ogrzewający około 100m2 powierzchni użytkowej (2 kondygnacje)\n- rozprowadzenie przewodów w pętli dwururowej po obwodzie mieszkania.\nDo tego teraz skułem wylewkę i chciałem na jednej kondygnacji położyć 4 pętle ogrzewania podłogowego(salon, hall, kuchnia i łazienka ok. 50m2), które tylko będzie uzupełnieniem już istniejącej instalacji grzewczej. Chciałem podpiąć się jak kolejny grzejnik.\nZałożenie jest takie, że na całej powierzchni będą płytki i temperatura podłogi ma być złamana z lekkim wspomaganiem istniejącej instalacji. Chciałbym aby temperaturą sterował dalej ten regulator jak na zdjęciu, ale żebym mógł indywidualnie ustawić temperaturę podłogi w każdym z obiegów ręczenie (nie elektrycznie) I teraz dochodzimy do wyboru sprzętu, jednak sprawa nie jest prosta ponieważ znajomy instalator radzi abym kupił gotowy zespół mieszająco-pompowy + rozdzielacz i tu nasuwa się pytanie czy do założeń jakie mam takie rozwiązanie jest dobre i najbardziej ekonomiczne?\nDużo czytałem i oglądałem prospektów różnych producentów i na razie mój typ to:\nRozdzielacz kompletny 1" do ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego typ RPTO-WPz – z wyjściem 3/4 ze wskaźnikami przepływu na zasileniu, z zaworami termostatycznymi na powrocie, z zespołami odpowietrzająco-spustowymi\nkompletny układ mieszający do montażu na rozdzielaczu\nJednak to wychodzi bardzo drogo (ponad 2k PLN)\nJak to powinno być zrobione, żeby było zrobione dobrze i w miarę ekonomicznie.\nMAREK&KASIA01-03-2008, 22:02Witam Jaki zaproponowałbyś ogólny schemat CO i CWU zawierającego: *piec na paliwo stałe (zwykły bez podajnika ewent. z prostym regulatorem)\n*piec gazowy kondesacyjny 1 f + zasobnik ok 120-140 l *grzejniki i podłogówka(w kuchni, holu i łazience) Założenie jest takie że jak nas nie ma w domu to pracuje sobie piec gazowy - jak wracamy z pracy to palimy w węglowym (jak nam się chce :)) Jak to zrobić żeby to dobrze funkcnonowało?\nZ góry dziekuję Pozdr M\nMam problem z podłogowką (położone mam: folia, styropian 10 cm i rurki) od poniedziałku ma być zalewana jednakże przez deszcze cieknie mi niedokończony dach przez co nagromadziła się woda pod styropianem. Co się może dziać gdy zalejemy podłogówkę a pod styropianem będzie woda??? Czy ktoś kto zna się na rzeczy może mi pomóc w tej kwesti??\nPozdrawiam Prawie we wszystkich domach gdzie robię instalacje kanalizacyjne robie wyjście pod kanalizację w garażu Mam tez u siebie i jestem zadowolony Osobiście preferuję odwodnienie liniowe zamiast zwykłej kratki ściekowej i jeszcze jedno najlepiej jeśli spadki ze wszystkich stron są pod samochód Najlepiej jeśli w sposób fachowy (syfon) będzie podłączona do kanalizacji Najlepiej jeśli zrobisz podejście kanalizacyjne dokładnie tak jak ma ono wyglądać a zlew tymczasowy i tak bez problemu podłączysz promieniu 2 m\nniezły02-03-2008, 12:12Piotrek1 NEZŁY\njeden kaloryfer, w sypialni akurat, grzeje słabo, góra ciepła dół zimny Co się stało? oczywiście odpowietrzony w środku sezonu. To purmo zwykły z zasilaniem od dołu. Dobrze,że jest ciepło bo zona by się czepiała ostro ?ł Sprawdź nastawy na wkładce zaworowej po odkręceniu głowicy termostatycznej (wartość powinna być największa)\nWyższy bieg na pompce\nZmniejszenie nastaw na grzejnikach które grzeją najmocniej lub są najmniejsze\nSam fakt że grzejnik jest chłodny u dołu nie jest niczym błędnym Ważna jest temperatura w pomieszczeniu\nPamiętajcie ż grzejniki dobiera się na parametry np. 70/50/20 znaczy to że powrów grzejnika powinien być chłodniejszy o 20 st C\nniezły02-03-2008, 12:31joannmarii Cytat: Niezly\nDlaczego cieplej wody nie mozna robic z rur ocynkowanych? Czy chodzi o wydzielanie/uwalnianie jakichs zwiazkow pod wplywem ciepla? 2xtak\nniezły02-03-2008, 12:37tomlolo Niezły, chciałem jeszcze zapytać, Jakimi średnicami rury pex/al/pex zasilić rozdzielacze 6 i 8 sekcyny a każdy z nich ma obsłużyć 60m2 podłogówki. Rozdzielenie na 2 gałęzie zrobić bezpośrednio przy piecu czy od rozdzielacza na parterze zrobić odejście na poddasze (miej-więcej rozdzielacze będą w 1 linii w pionie, około 6m w poziomie od pieca).\nz góry dzięki ! W większości przypadków używam rury fi 25 a zasilanie do rozdzielaczy zawsze lepiej jest niezależnie pociągnąć z kotłowni\nChyba chodzi o ten: http://www.buderus.pl/?page_id=3463\nDzięki Niezły za odp.\nedit-blondi02-03-2008, 16:54edit-blondi A ja mam pytanie takie....\nNo też żałuję, że nie masz bliżej bo jestes super fachowcem i żadne nowinki techniczne nie są ci obce. Jesli mówimy o piecu jednofunkcyjnym to też nie ma problemu z cyrlulacją (hydraulik mówił, że przy dwufunkcyjnym byłby problem).\nCzyli jeśli mam kominek 19kw to bufor powinien być około 1100-1200l plus ok150l zasobnik?\nNiezły gdybyś znalazł chwilke to mógłbys mi wrzucic jakis schemacik tak żebym mogła wiedzieć, czego żadać od hydraulika? :lol: Z góry bardzo dziękuję. :wink: kakadu3@interia.pl\nLenart02-03-2008, 17:28Niezły napisał :\nOsobiście preferuję odwodnienie liniowe zamiast zwykłej kratki ściekowej i jeszcze jedno najlepiej jeśli spadki ze wszystkich stron są pod samochód Najlepiej jeśli w sposób fachowy (syfon) będzie podłączona do kanalizacji Zamierzam tak dokładnie zrobić , szukam syfona do tego i nie mogę nigdzie znależć.\nOd razu dodam że zaplanowane odwodnienie liniowe jest prawie na jednej linii\n(uwzględniając oczywiście spadek) z doprowadzonym wlotem odpływu.\nNiezły Czy mógłbyś podać jakiś przykład pasujacego do tego syfona\nw necie lub gdziekolwiek ?\nMam pytanie do "niezłego"... Rurki plastikowe, zgrzewane - do wody powinny być w izolacji... poniżej wklejam zdjęcie:\nNatomiast moje pytanie dotyczy kolanek - hydraulik powiedział, że ich się nie izoluje specjalnym czymś, bo same w sobie są grubsze (podwójna grubość plastiku) i nie izoluje się ich dodatkowo...\nmack03-03-2008, 21:17ponawiam pytanie: czy rurę karbowaną można stsować do podłączenia odpływu z WC czy tez jest to sprowadzanie sobie kłopotów w przyszłości? I drugie pytanie - montaż geberitu - już obudowany płytą g -k - wywiercone otwory i pytanie:\nczy gwintowane prety mogą być tylko lekko wkręcone w otwory stelażu - a potem po zawieszeniu miski dokręca się nakrętki czy też pręty gwintowane już wewnątrz zabudowy muszą być unieruchomione nakrętką do stelażu (jeśli druga opcja to od wewnątrz czy od zewnątrz?)\nemart04-03-2008, 13:23Na początek witam serdecznie wszystkich Forumowiczów. Nie jestem hydraulikiem, stąd moje pytanie, i na pewno nie ostatnie. Na stronie http://www.kostrzewa.com.pl/dla-projektantow.html jest schemat nr 3 instalacji- jak działa obieg czynnika piec-wymiennik-zbiornik akumulacyjny? Czy zamiast tego zbiornika można zastosować zbiornik z wężownicą. Wtedy piec poprzez wężownicę nagrzewałby wodę w zbiorniku, ta z kolei byłaby w obiegu z wymiennikiem. Nie wiem jak takie rozwiązanie miałoby się do wydajności. Drugie pytanie: czy podłączając kominek z płaszczem nie powinien być jak piec w obiegu otwartym? To na razie tyle, byłbym wdzięczny za odpowiedzi na te pytania.\nlackyluk04-03-2008, 13:42Proszę o podpowiedź w następującym temacie. Zainstalowałem piec na groszek z dodatkowym rusztem i fajnie ale problem powstał jak paliło sie drewno na ruszcie dodatkowym i "EMMA" w sobote zabrała światełko. Instalacja stanęła a temp na piecu rosnął szybciutko. W związku z tym moje pytanie i prośba o pomoc. Czy powodem oporów przepływu jest pompka i zawor zwrotny za nią?I drugie czy na taką ewentualność nie powinien być założony by-pass na te ustrojstwa?(z zaworem,może różnicowym)\nMaXus05-03-2008, 10:05Mam pytanie dot.warstw w ogrzewaniu podłogowym:\nDom mam całkowicie podpiwniczony (odrenowany), potem parter i poddasze użytkowe.\n- piwnica - wylewka na gruncie 10cm, folia, FS20 5cm, folia, posadzka 5cm - bez ogrzewania podłogowego;\n- parter - strop terriva, folia, FS20 5cm, folia, posadzka 5cm - ogrzew.podł. w kuchni, łazience, wiatrołapie i może korytarzu - łącznie wyszłoby około 25m2;\n- poddasze - strop terriva, folia, FS20 5cm, folia, posadzka 5cm - ogrzew.podł. tylko w łazience - 8m2.\nJak widać, chcę dać wszędzie 5cm styro i 5cm wylewki (w projekcie jest po 4cm ale bez podłogówki)). Jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe, to czy w moim przypadku mogą pozostać te grubości.\nKupiłem już styropian na całość posadzek oraz taśmę dylatacyjną o wys.10cm.\nNa upartego mógłbym dać grubszą wylewkę np. o 2cm i może dałoby się wymienić dylatację na 15cm choć wolałbym oczywiście już niczego nie zmieniać. Wylewki oczywiście z plastyfikatorem i mikrowłóknami.\ngreg197505-03-2008, 10:23Witam wszystkich forumowiczów, mam pytanie do niezłego, a raczej prośbę o radę Sytuacja: dom w budowie: 250m2/200 użytkowej (122m2 parter + poddasze 135m2 po podłogach) planowane ogrzewanie: 100% podłogowe system: rehau (rury+złączki) piec: kominek z płaszczem 25/30kW+ zbiornik akumulacyjny dwupłaszczowy 1000l(w tym 220 cwu)+ solary do cwu. Planuję dwa osobne obiegi dla każdej z kondygnacji- zbiornik ma dużo króćców. Potrzebuję porady w sprawie doboru osprzętu do tego systemu. 1.jakie pompy cyrkulacyjne- parter 122m2- 8-9 obiegów , poddasze 82m2 pow. Użytkowej (135m2 podłóg) -6 obiegów. 2.rura rehau- rautherm czy biała z antydyfuzją? 3.czy zastosować wymiennik płytowy do połączenia z kominkiem czy użyć wbudowanej w zbiornik wężownicy (2,8m2) do oddzielenia obiegów. Czy 2,8m2 wystarczy do odbioru ciepła z 25kW pieca? Początkowo do wężownicy chciałem podłączyć solary, ale grupa solarna i tak przeważnie jest z wymiennikiem... 4.Czy zbiornik wystarczy za sprzęgło? 5.Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie rozłożenia rur pod skosami: czy mają być w takich samych odstępach jak przy normalnej wysokości? (przy ściance kolankowej wys.1m) Odpowiedź jest dla mnie o tyle istotna że marzy mi się nie stosować dodatkowego sterowania poza nastawą temperatury na zaworze mieszającym 3drogowym... 6.Jaką powierzchnię solarów dobrać do tego zbiornika dla 5 osobowej rodziny? 7.W razie wyjazdu planuję podłączyć również piec elektryczny (z gazu zrezygnowałem celowo, a tryb życia mamy taki że zawsze ktoś jest w domu). Jaką moc dobrać w celu zabezpieczenia p/zamarzaniu? Żeby dopełnić obraz sytuacji dodam że w domu będzie zastosowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, a pomieszczenia połączone ze sobą cyrkulacyjnie i tworzące strefy (nawiew w pokojach, ciągi komunikacyjne jako strefy przejściowe i łazienki/kuchnia jako strefy wyciągów- projekt wentylacji wykonany przez producenta z moimi zaleceniami). Mam nadzieję że nic nie przekombinowałem a instalacja będzie połączeniem prostoty, nowoczesnej myśli technicznej i dobrych materiałów,co da w rezultacie niskie koszty eksploatacji - liczę na rychłą odpowiedź i w razie potrzeby na konstruktywną krytykę Pozdrawiam greg1975\narecki133805-03-2008, 20:52witam, mam pytanie, czy łazienka po takich zmianach bedzie funkcjonaowac prawidlowo? chodzi mi o techniczne informacje, odleglosci od pionow itp. moze macie jeszcze inne pomysly?\ntak jest w orginale: http://i44.photobucket.com/albums/f13/arecki1338/rozwiniecieinswodycieplejwodyzim-1.jpg\na tak mialoby byc mniejwiecej:\nbasiabrz06-03-2008, 06:13Mam pytanie, na jakiej wysokości najlepiej zrobic podejścia kanalizacyjne do: wc podwieszanego, zlewu w łazience, zlewu w kuchni, brodzika prysznicowego, wanny??\nBartolomeo_06-03-2008, 08:34chentnie pomogę w problemach od strony praktycznej\nCzy mogę prosić o poradę dotyczącą schematu instalacji CO, którą zaplanowałem? Szczegóły w wątku na stronie http://forum.muratordom.pl/post2379997.htm#2379997.\nNie wiem czy juz to bylo omawiane al jest tyle stron ze nie jestem w stanie sie przedrzec.Bardzo prosze o pomoc bo mam 3 rozne propozycje i nie wiem co wybrac.\nJakie powinny byc elementy kotlowni z piecem gazowym jednofunkcyjnym z zasobnikiem stojacym obslugujacym ogrzewanie mieszane . POdlogowka na dole i czesciowo na gorze, podobnie grzejniki. POdlogowki jakies 80m2.\nDo obslugi kotla regulator pogodowy z mozliwosci naastawy w ciagu dnia 3 czasow dzialania cyrkulacji i cwu, ustawiania zmiennej temperatury w pokojach na noc i na dzien\nJakie sa opinie na temat kotlow vaillant vc ecotech 246, de dietrich mcr 24? Ktore regulatory sa wystarczajace do obslugi tych kotlow? Chcialabym zeby regulator nie byl tylko na kotle ale i w pokoju zeby z pokoju moznabylo sterowac kotlem (nie wiem czy to w ogole mozliwe :) Jakie zasobniki mozesz polecic??\nPadla propozycja zasobnik galmet 140l profi, acv sL100, vih r 150 , ktory jest najlepszy??\nCzy wiadomo cos na temat grzejnikow eca??\nJakie grzejniki sa warte polecenia?? Chodzi o nie za drogie , cenowo jak purmo :)\nniezły09-03-2008, 13:05izabela.16 Jestem tu nowa ale ostatnjednak zdecydowlaismy sie na podlogowke...Moge prosic o orientacyjne koszty ogrzewania podlogowego lazienki 7m2 kuchni 12m2??\naha w lazience i kuchni bedzie dodatkowo kaloryfer:) Przybliżony koszt 1 m kw podłogówki to ( ceny przybliżone z VAT 7%)\n- styropian 3 cm systemowy 15 zł\n- rura ø 16 wielowarstwowa około 7 mb po 4-6 zł/m\n- klipsy ( mocowanie do rury) kilka złotych\n- taśma brzegowa około 1 zł/mb\n- zawór RTL po jednym na pętle 90 zł/szt\n- robocizna ?? :wink:\nniezły09-03-2008, 13:19pawlozak nie wiem na co sie zdecydować,\nNiezły, proszę poradz coś. Niestety częste pytanie przy budowie domu czy to się opłaca Napiszcie komu budowa domu się opłaciła Podłogówka a może grzejniki to zależy co wolimy Jeśli nie chcemy mieć grzejników uważamy je za brzydkie szkarady to róbmy podłogówkę ale gdy chcemy mieć wszędzie parkiet tradycyjny to podłogówka odpada Koszt wykonania podłogówki będzie większy niż grzejników a o wyborze powinny decydować preferencje użytkowników a nie sama kasa Może rzut monetą\nczy można stosować rurę karbowaną do podłączenia odpływu z wc do kanalizacji? Czy karbowanie nie ułatwi zapychania się tej rury? Jeśli jest to specjalna rura elastyczna (taka biała) to możesz śmiało podłączać Dobre rury elastyczne są prawie gładkie w środku\nniezły09-03-2008, 22:02lobo0 Wysłany: 01 Mar 2008 19:19 Temat postu: --------------------------------------------------------------------------------\nNiezły mam nurtujący mnie od jakiegoś czasu problem z doborem sprzętu do podłogówki, którą chcę dołączyć do aktualnej instalacji CO.\nogrzewający około 100m2 powierzchni użytkowej (2 kondygnacje)\nZałożenie jest takie, że na całej powierzchni będą płytki i temperatura podłogi ma być złamana z lekkim wspomaganiem istniejącej instalacji. Chciałbym aby temperaturą sterował dalej ten regulator jak na zdjęciu, ale żebym mógł indywidualnie ustawić temperaturę podłogi w każdym z obiegów ręczenie (nie elektrycznie)\nI teraz dochodzimy do wyboru sprzętu, jednak sprawa nie jest prosta ponieważ znajomy instalator radzi abym kupił gotowy zespół mieszająco-pompowy + rozdzielacz i tu nasuwa się pytanie czy do założeń jakie mam takie rozwiązanie jest dobre i najbardziej ekonomiczne?\nJak to powinno być zrobione, żeby było zrobione dobrze i w miarę ekonomicznie. Właśnie takie pytania lubię jak zrobić dobrze i tanio Jeśli zamontujesz w pomieszczeniach ogrzewanie podłogowe to grzejniki będą prawie bezużyteczne ale jeśli już są to niech będą Z automatyką kotła nic nie pokombinujesz Najtańszym sposobem było by zamontowanie zaworów RTL ale ze względów użytkowych nie polecam Masz dwa wyjścia jeśli ma to być zrobione dobrze albo z zaworem 3-drogowym termostatycznym albo za pomocą mieszacza jak na ostatnim zdjęciu Ostatnia wersja chyba najlepsza A takie gotowe układy w swojej ofercie ma sporo firm Również firma Kan –ter z Białegostoku ( akurat ten produkt tej firmy gorąco polecam sprawdzone)\nGościk09-03-2008, 22:21Niezly!, czy zalecasz (robisz) w przeciętnie uzytkowanym domu (łazienka : umywalka, wanna, pralka, sedes, kabina, kuchnia: zlewozmywak) instalacje cwu (bojler pojemnościowy elektryczny) trójnikowo, czy rozdzielaczowo. Na poddasze ma iść dodatkowa rura calowa ?\nniezły09-03-2008, 22:25MAREK&KASIA Witam\nJaki zaproponowałbyś ogólny schemat CO i CWU zawierającego:\n*piec na paliwo stałe (zwykły bez podajnika ewent. z prostym regulatorem)\n*piec gazowy kondesacyjny 1 f + zasobnik ok 120-140 l\n*grzejniki i podłogówka(w kuchni, holu i łazience)\nZałożenie jest takie że jak nas nie ma w domu to pracuje sobie piec gazowy - jak wracamy z pracy to palimy w węglowym (jak nam się chce )\nJak to zrobić żeby to dobrze funkcnonowało?\nM Nareszcie jakieś proste pytanie Dowolnej marki kociołek gazowy jedno-funkcyjny i zasobnik tak około 150L do tego kociołek na opał stały Oba kotły łączy się w jedną instalację za pomocą wymiennika płytowego Kociołek na opał stały w układzie otwartym a gazowy i instalacja ogrzewcza w układzie zamkniętym Zasobnik należało by podłączyć w taki sposób aby można go było grzać za pomocą obu kotłów\nNiestety sam schemat instalacji kotłowej jest bardzo skomplikowany choć reguluje się to za pomocą kilku zaworów zwrotnych Działa to tak ż jeśli jest ktoś w domu to rozpala w kotle wszystkopalnym ( kociołek gazowy jest automatycznie wyłączany) jeśli w kotle na opał stały wygasa uruchamia się kociołek gazowy bez potrzeby kręcenia zaworami Tak ze dwa –trzy lata wstecz w Muratorze i dodatkach Muratora typu Instalacje była taka instalacja i nawet Murator dorobił do tego własny schemat ale kotłownia zrobiona według tego schematu nie działała by prawidłowo z powodu braku chociażby kilku zaworów zwrotnych Jeden z zaworów zwrotnych dołożyłem dopiero po kilkudniowej obserwacji kotłowni Owa kotłownia z Muratora wyglądała tak image.php?photo=kotlownia 02.jpg&galeria=kotlownie&podpis=kotlownia 02 :wink: Schematu niestety nie posiadam zawsze robię go na budowie\nniezły09-03-2008, 22:33mclear Witam,\nMam problem z podłogowką (położone mam: folia, styropian 10 cm i rurki) od poniedziałku ma być zalewana jednakże przez deszcze cieknie mi niedokończony dach przez co nagromadziła się woda pod styropianem. Co się może dziać gdy zalejemy podłogówkę a pod styropianem będzie woda??? Czy ktoś kto zna się na rzeczy może mi pomóc w tej kwesti?? Pewnie już zalana ale trzymam się zasady że odpowiadam na wszystkie pytania może komuś kiedyś się to przyda a podobno są tacy co przeczytali wszystkie strony Trudno jest ni odpowiedzieć na taki pytanie ponieważ nie należy to do mojej działki ale w przypadkach mi znanych inwestorzy zostawiali to i przechodzili do dalszego etapu a co z wylewkami robionymi na mokro\nInstalacja wygląda tak :kominek lechma19kw, gz50 minimax turbo21kw,Instalacja co na alupexie ,rozdzielacze, grzejniki przewymiarowane - przyszłościowo pod kondensat,podłogówki na dole ok 60mkw( na podmieszaniu),podłacznie otwartej z zamkniętą przez wymiennik płytowy.\nMój problem z tematem jest taki.\nNR1 Jak Działa kominek tj pompy pracują i piec zacznie dogrzewać zasobnik, gorąca woda trafia do co, zamiast do zasobnika(czyli idzie w rurę nr 1 na zdjęciu nr2 a niew rurę nr 2). Czyli jak nie przypilnuje to mam saunę w domu bo piec cały czas grzeje zasobnik a go nie dogrzewa. NR2 Jak piec grzeje c.o. to cały czas w zasadzie co chwile mam symbol na wyświetlaczu L3(czyli limit 3m przeznaczony na ochłodzenie wymienia ciepła spaliny - z instrukcji) i tak się włącza i wyłącza a w domu zimno. Przy nastawach na piecu do 60 stopni praca prawie nie możliwa w zasadzie cały czas L3. Problem w zasadzie znika jak włączę pompy od kominka -ale jak w nim nie pale to instalacja c.o. zaczyna oddawać ciepło do instalacji kominkowej (temp.obserwowana na sterowniku przy kominku rośnie).\nNR 3 Jak grzeje podłogówkę na dole (rozkręcone pokrętło termostatu na 50) na dole zdjęcie nr5 w zasadzie pompa od podmieszania wysysa całą moc grzewcza i w grzejnikach zimno.\nNR4 Jak grzeje C.O. bez podłogówki na górze ciepłe grzejniki na dole w zasadzie zimne.\nI jak w temacie prosze o pomoc.\nMAREK&KASIA12-03-2008, 20:45MAREK&KASIA Witam\nM Nareszcie jakieś proste pytanie ...\nCzy mogę wypuścić komin pieca kondensayjnego przez ścianę?. Jaka jest min odległość od okna? Ja mam 50 cm :(\nniezły13-03-2008, 14:19listek niezły napisał: Cytat: listek Witam. Ja zadam proste pytanie. Zastanawiam sie nad ewentualnym wyborem rodzaju kotła. 1. Który zużyje mniej gazu GZ50 ? - dwufunkcyjny - jednofunkyjny z zasobnikiem powiedzmy 100l + cyrkulcja 2. Polecaja mi Buderusa - jakie masz o nim zdanie Dane: kubatura ok 400m^3 powierzchnia do ogrzania ok 100 m^2 2 osby dorosłe + dziecko. domek nie podpiwniczony z mozliwościa zabudowy poddasz łazienka+wc+kuchnia najdalszy punkt pobodru ciepłej wody od pieca-ok 8m Z gór dziekuje za odp. Odpowiedz jest prosta kociołek 2-funkcyjny zużyje mniej gazu do ciepłej wody niż 1-funkcyjny z zasobnikiem Ale prawda jest taka że komfort rośnie wraz z kosztami Znam wiele przypadków osób mających kotły 2-funkcyjne chcących zamontować sobie zasobnik Kiedyś pisałem że kociołek 2-funkcyjny jest dla lokatorów lub emerytów Nie wiem o który kociołek Buderusa chodzi Generalnie o Buderusach mam dobre zdanie Chyba chodzi o ten: http://www.buderus.pl/?page_id=3463 Ten jest OK\nniezły13-03-2008, 14:52Lenart Niezły napisał :\nCytat: Osobiście preferuję odwodnienie liniowe zamiast zwykłej kratki ściekowej i jeszcze jedno najlepiej jeśli spadki ze wszystkich stron są pod samochód Najlepiej jeśli w sposób fachowy (syfon) będzie podłączona do kanalizacji Zamierzam tak dokładnie zrobić , szukam syfona do tego i nie mogę nigdzie znależć.\nw necie lub gdziekolwiek ? Niestety nigdzie w necie nie znalazłem ale zaraz wkleję a kupuje je w Castoramach lub innych Lirojach w dziale z dużą kanalizacja pod nazwą syfon pionowy niestety czasami są braki ale zrobię zdjęcie i wkleję\nniezły13-03-2008, 16:46buki75 Witam,\nCzy to prawda? Moim zdaniem wszystkie złączki powinno się również izolować jest to co prawda pracochłonne ale ja tak robie\nniezły13-03-2008, 17:32mack ponawiam pytanie: czy rurę karbowaną można stsować do podłączenia odpływu z WC czy tez jest to sprowadzanie sobie kłopotów w przyszłości?\nI drugie pytanie - montaż geberitu - już obudowany płytą g -k - wywiercone otwory i pytanie:\nczy gwintowane prety mogą być tylko lekko wkręcone w otwory stelażu - a potem po zawieszeniu miski dokręca się nakrętki czy też pręty gwintowane już wewnątrz zabudowy muszą być unieruchomione nakrętką do stelażu (jeśli druga opcja to od wewnątrz czy od zewnątrz?) Pręty gwintowane n wkręca się tylko w stelaż bez potrzeby kontrowania nakrętka\nlobo013-03-2008, 21:43lobo0 Wysłany: 01 Mar 2008 19:19 Temat postu: --------------------------------------------------------------------------------\nDzięki za odpowiedź. Przeglądnąłem ofertę Kan-therm'u i znalazłem ten zespół:\nWygląda porządnie. Teraz mam tylko pytanie jak zrobić, żeby móc ustawić na każdym z obiegów inna temperaturę (hall, salon, kuchnia, łazienka). Np we wszystkich temp wody 25*C, a w łazience 30*C. Co należałoby dokupić do sterowania tymi zaworami co mają niebieskie przykrywki? Nie interesuje mnie pełna automatyka.\nGościk13-03-2008, 23:25Niezly!, czy zalecasz (robisz) w przeciętnie uzytkowanym domu (łazienka : umywalka, wanna, pralka, sedes, kabina, kuchnia: zlewozmywak) instalacje cwu (bojler pojemnościowy elektryczny) trójnikowo, czy rozdzielaczowo. Na poddasze ma iść dodatkowa rura calowa ?\nPowtarzam się , Niezły odpowiedz !\nniezły14-03-2008, 15:22Gościk Gościk napisał: Niezly!, czy zalecasz (robisz) w przeciętnie uzytkowanym domu (łazienka : umywalka, wanna, pralka, sedes, kabina, kuchnia: zlewozmywak) instalacje cwu (bojler pojemnościowy elektryczny) trójnikowo, czy rozdzielaczowo. Na poddasze ma iść dodatkowa rura calowa ? Powtarzam się , Niezły odpowiedz ! Prawie wszystkie instalacje w łazienkach wykonuje w systemie trójnikowym\nGościk14-03-2008, 21:06Gościk Gościk napisał: Niezly!, czy zalecasz (robisz) w przeciętnie uzytkowanym domu (łazienka : umywalka, wanna, pralka, sedes, kabina, kuchnia: zlewozmywak) instalacje cwu (bojler pojemnościowy elektryczny) trójnikowo, czy rozdzielaczowo. Na poddasze ma iść dodatkowa rura calowa ? Powtarzam się , Niezły odpowiedz ! Prawie wszystkie instalacje w łazienkach wykonuje w systemie trójnikowym\nDzięki Niezły, a wszystkie nitki trójnikowo robisz w rurkach 1/2 cala ? i nie odczuwa sie utraty cisnienia np. pod natryskiem jak ktoś odkręci wodę w kuchni w zlewozmywaku ?\nLenart14-03-2008, 22:35Niezły czy ten syfon pionowy to coś takiego ?\njeżeli nie to prosiłbym o to zdjęcie\nZaki14-03-2008, 22:56Niezły, planujemy w domu ogrzewanie gazowe - piec dwufunkcyjny kondensacyjny. Będzie też kominek rekreacyjnie. Jako, ze gaz idzie do góry, zastanawiamy się, czy nie zainwestowac na wszelki wypadek w płaszcz wodny do kominka. I teraz pytanie - czy wystarczy kupic wkład z płaszczem wodnym i go zamontować, czy też potrzene jest coś jeszcze, jakas dodatkowa instalacja, chyba zbiornik na ciepłą wodę użytkową? Z góry dziękuję za pomoc :)\nedit-blondi28-03-2008, 10:16Niezły a ja mam pytanie takie:\nkominek z 19 PW, piec gazowy jednofunkcyjny plus zasobnik lub bufor (decyzja nie zapadła jeszcze). Na razie montujemy kominek. Hydraulik polecił kupić wymiennik płytowy 25-30kw i sterownik bez ciepłej wody.\nBrać co leci czy zwrócic uwage na coś szczególnego. Poleciłbyś coś konkretnego?\nWaham sie również co do kaloryferów? Myslałam kupić Purmo... instalator odradza. Twierdzi, że np Kermi znacznie lepsze A Ty co myślisz? :lol:\nmack30-03-2008, 09:32dzień dobry. Montuje wiszący WC, dokręcam nakrętki kluczem kątowym grzechotkowym - a więc wydaje mi się że dość silnie. Tymczasem miska sprężynuje przy docisku ręcznym (jeszcze nawet nie próbowałem siadać). Wobec tego dokręcam jeszcze - a miska wciąż sprężynuje. Wydaje mi się że usłyszałem trzask po jednej stronie - ale płytki i miska cała - może pękła taka biała plastikowa podkładka? Czy dokręcać jeszcze?\nZ ciekawości sprawdziłem WC użytkowany już 1,5 roku - montowany przez fachowca - i sprężynuje ale wyraźnie mniej (jest mniejszy)\nniezły01-04-2008, 15:04Zaraz wracam :wink:\nfato01-04-2008, 17:02Przepraszam, że się wtrącę w ten wątek ale mam pytanie do znających się na hydraulice. Dręczy mnie jedna rzecz, hydraulik który będzie u mnie robił całą instalację kanalizacyjną i wodną ma zamiar wkuć się w ścianę z pionem kanalizacyjnym o średnicy 12 cm. Wszystko byłoby w porządku gdyby nie to ,że to ściana nośna mająca grubość 18cm, boję się że ta ściana może się poważnie osłabić, a może się mylę? Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale ściana ma 8 metrów długości w tym otwór na drzwi ok 100cm.\nniezły01-04-2008, 22:34fato Przepraszam, że się wtrącę w ten wątek ale mam pytanie do znających się na hydraulice. Dręczy mnie jedna rzecz, hydraulik który będzie u mnie robił całą instalację kanalizacyjną i wodną ma zamiar wkuć się w ścianę z pionem kanalizacyjnym o średnicy 12 cm. Wszystko byłoby w porządku gdyby nie to ,że to ściana nośna mająca grubość 18cm, boję się że ta ściana może się poważnie osłabić, a może się mylę? Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale ściana ma 8 metrów długości w tym otwór na drzwi ok 100cm. Wydaje mi się że bruzdy pionowe nie powinny osłabiać wytrzymałości ścian\nMARTiiii02-04-2008, 19:03Potrzebna porada :)co do spadku ciśnienia w instalacji.\nPoniewaz pogoda jest zmienna odradził napełniać instalacje wodą. Test szczelności robi powietrzem. Zostawił mi instalacje pod ciśnieniem 0,4. Dzisiaj po 24h ciśnienie spadło do 0,37. W normie czy trzeba szukac dziur?\nNadmienie ze dzisiaj pogoda pod psem temp spadla do 7C, a wczoraj bylo z 14C pewnie.\nbasiabrz02-04-2008, 21:19Proszę bardzo o poradę. Chcę kłaść instalację wodną z rurek zgrzewalnych PP. 1) W jakiej temperaturze zgrzewa się rurki PP???\n2) Ile czasu powinno się trzymać rurkę w zgrzewarce???\nPeZet07-04-2008, 15:45Witam, Niezły. Mam pytanie z zakresu wodnej podłogówki:\nCzy prowadząc zasilanie do pętli najbardziej oddalonej mogę rurki zasilającą i powrotną ułożyć pod inną pętlą - w peszlu, w styropianie - czy musi iść wszystko w jednej "warstwie" tak, by tę pętlę po drodze ominąć? Spodem, czyli na skróty wychodzi mniej rury i nie zabiera miejsca, więc może tak można?\nniezły07-04-2008, 16:10MARTiiii Potrzebna porada :)co do spadku ciśnienia w instalacji.\nNadmienie ze dzisiaj pogoda pod psem temp spadla do 7C, a wczoraj bylo z 14C pewnie. Domyślam się że instalacja jest z tworzywa Bardzo trudno jest zrobić próbę ciśnienia na instalacji z tworzyw powietrzem i do tego w długim czasie Ciśnienie powietrza w takiej instalacji będzie powoli spadać Taka próbę powinno wykonywać się przez dwie godziny\nniezły07-04-2008, 16:15PeZet Witam, Niezły. Mam pytanie z zakresu wodnej podłogówki:\nCzy prowadząc zasilanie do pętli najbardziej oddalonej mogę rurki zasilającą i powrotną ułożyć pod inną pętlą - w peszlu, w styropianie - czy musi iść wszystko w jednej "warstwie" tak, by tę pętlę po drodze ominąć? Spodem, czyli na skróty wychodzi mniej rury i nie zabiera miejsca, więc może tak można? Moim skromnym zdaniem właśnie tak powinno się robić i ja właśnie tak robię co zresztą na zdjęciach powinno być widoczne Rurki dochodzące do pętli właściwej (dobiegi) zawsze mam schowane w warstwie styropianu i w korytarzu grzeje właściwy obieg podłogówki a nie same dobiegi\nPeZet07-04-2008, 23:41Dziękuję, Niezły, za odpowiedź. :) A jeszcze mam pytanie odnośnie podłogówki.\nW ogóle najchętniej bym popatrzył jak TY robisz te sprawy - pisałeś o tym na forum, niestety, nie dam rady, więc spróbuję potruć ci jeszcze przynajmniej na tyle, na ile starczy Ci cierpliwości. :D Mam (mieć) pokój salon 21m2, postanowiłem zrobić w nim 3 (słownie: trzy) obwody po to, by móc konkretnie wyłączyć obwód, na którym okaże siię, że stanie łóżko, albo ze względu na to, że za ciepło, w efekcie długość obwodów wynosi 50, 61 i 62m, to ma to sens czy przekombinowałem??? :o\nniezły08-04-2008, 20:24PeZet Dziękuję, Niezły, za odpowiedź. A jeszcze mam pytanie odnośnie podłogówki.\nW ogóle najchętniej bym popatrzył jak TY robisz te sprawy - pisałeś o tym na forum, niestety, nie dam rady, więc spróbuję potruć ci jeszcze przynajmniej na tyle, na ile starczy Ci cierpliwości. Mam (mieć) pokój salon 21m2, postanowiłem zrobić w nim 3 (słownie: trzy) obwody po to, by móc konkretnie wyłączyć obwód, na którym okaże siię, że stanie łóżko, albo ze względu na to, że za ciepło, w efekcie długość obwodów wynosi 50, 61 i 62m, to ma to sens czy przekombinowałem??? Jeszcze nic nie prze kombinowałeś Należy pamiętać aby długość poszczególnych obiegów była podobna i tu ten warunek jest spełniony Moja praca nie jest tajemnica jeśli ktoś chce zobaczyć jak robię instalacje grzewcze lub odkurzacza nie mam nic przeciwko\nPeZet09-04-2008, 09:49Dzięki, Niezły. Jesteś skarbem na tym forum. :D Mam pytanie: obwód w wiatrołapie wychodzi około 20m. Czy ma sens połączenie go z obwodem w innym pomieszczeniu?\nPiotrek109-04-2008, 13:03NIEZŁY, możesz podać szacunkowy koszt z montażem:\n2 panele solarne+300 l bufor+automatyka\nma to być wpięte w układ z piecem jednofunkcyjnym+kominek z PW\nniezły09-04-2008, 21:49PeZet Dzięki, Niezły. Jesteś skarbem na tym forum. Mam pytanie: obwód w wiatrołapie wychodzi około 20m. Czy ma sens połączenie go z obwodem w innym pomieszczeniu? Oczywiście że nie Zawsze jest tak że jakiś obieg będzie krótszy ale powinien chodzić oddzielnie\nniezły09-04-2008, 21:55Piotrek1 NIEZŁY,\nmożesz podać szacunkowy koszt z montażem:\nma to być wpięte w układ z piecem jednofunkcyjnym+kominek z PW Niestety tym razem nie mogę pomóc ponieważ solary montuję sporadycznie\nPeZet10-04-2008, 10:29Dzięki wielkie.\nPeZet10-04-2008, 10:30Wielkie dzięki.\nPeZet10-04-2008, 10:31Sorki, coś mi komputer narozrabiał z tym "dzieki".\nMarek3002210-04-2008, 12:21Pytanie. Czy można skutecznie do jednego doprowadzenia CO dołączyć dwie "drabinki łazienkowe" tak aby jedna miała podłączenie dolne a druga górne. Powód - istniejąca "drabinka" ma za mała moc grzewczą a sięga do sufitu. Doprowadzenie CO na wysokości ok. 1,5 m od ziemi. Z góry dziękuję za odpowiedź.\nniezły11-04-2008, 10:23Oczywiście że można podłączyć dwa grzejniki do jednego wyjścia z rozdzielacza ale może lepiej kupić jeden grzejnik o większej mocy i nie wiem czy dobrze zrozumiałem jeden grzejnik miał by być podłączony od dołu a drugi od góry Nie można podłączać grzejników łazienkowych tylko od góry można od dołu z boku lub krzyżowo ale nie z góry\nCzy 800zł za robociznę i materiały za ułożenie kanalizacji przed chudziakiem to dużo czy mało?\nOto schemat instalacji na parterze: http://jz.vanet.pl/sindbad/wod_kan_parter.jpg\nniezły15-04-2008, 20:08Wydaje mi się że nie jest to kwota wygórowana\nMarek3002216-04-2008, 09:02Oczywiście że można podłączyć dwa grzejniki do jednego wyjścia z rozdzielacza ale może lepiej kupić jeden grzejnik o większej mocy i nie wiem czy dobrze zrozumiałem jeden grzejnik miał by być podłączony od dołu a drugi od góry Nie można podłączać grzejników łazienkowych tylko od góry można od dołu z boku lub krzyżowo ale nie z góry\nDzięki. Tak myślałem, że mój pomysł nie jest dobry. Oczywiście lepiej kupić grzejnik o większej mocy ale nie wiem czy montaż takiego grzejnika będzie mógł się odbyć bez zmiany "rozstawu" podłączenia. Gdyby to nie była łazienka to by nie było problemu.\nJoShi19-04-2008, 16:55niezły jeszcze raz dziękuję za wczorajsze spotkanie i bardzo pouczającą dla nas rozmowę na temat centralnego odkurzacza. Rozwiałeś wiele nurtujących mnie wątpliwości i wyjaśniłeś wiele kwestii. Dzięki.\nBardzo proszę o podpowiedz,na działce rekreacyjnej robimy instalacje wodną systemem pex,jaką średnice wybrać 16mm czy 20mm.\nniezły23-04-2008, 22:10Do poszczególnych odbiorników możesz doprowadzić 16 ale główne zasilanie zrób 20\nkobea24-04-2008, 07:20Dziękuje bardzo Miłego dnia\nKuna24-04-2008, 18:50Ad : niezły\nMam termę elektryczną pojemnościową - 15 l . Jest wiekowa a producent nieznany , mimo to jest w dobrym stanie i nie chciał bym jej wymieniać . Terma jest połączona wężykami w oplocie stalowym z baterią dedykowaną do tej termy . Problem polega na tym , że pękł mi wężyk i nie mogę kupić nowego . Wężyk jest nietypowy pomierzyłem go suwmiarką i ma z jednej strony gwint zewnętrzny 13 mm a z drugiej strony gwint wewnętrzny 15 mm . Długość wężyka to 250 mm może być 300 mm . Gdzie kupić taki wężyk ?\nrenia i arek24-04-2008, 20:40witam\nniezły czytając twoje posty widzę, że kumasz w sprawach co i kanalizy. Jeśli pozwolisz pomęczę Cię odrobinę.\nW przyszłym tygodniu zaczynamy instalacje.\nPiec gazowy kondensat\nDół 130m2 ok 2/3 podłogówka pozostała grzejniki\nGóra łazienka korytaż podłogówka pozostałe grzejniki\nKominek z wymiennikiem wodnym ok. 9kW (zakładanym na czopuch)\nZasobnik 150l-300l ?\nA teraz odrobinę gawędy:\nKominek w salonie (projekt Natalia MG Projekt) podłączony poprzez wymiennik płytowy(jaki?) do (jak mi sie wydaje) sprzęgła potem zawór 3 drożny(myślę, że z tym mój instalator sobie poradzi.\nChciałbym uzyzkać nastepujace sytuacje w czasie palenia w kominku.\n- gdy rozpalę w kominku czójnik temp. na scianie w salonie wyłączy piec gazowy(no i pierwszy problem stygnie łazienka w której nie chcę zakładać grzejnika elektrycznego), Wyprowadziłem przewody do sterowania do salonu, łazienki i sypialni na dole.\nczy mozna zrobić układ w którym w czasie ogrzania salonu w łazience dalej będzie grzała podłogówka sterowana sterownikiem w łazience.\nchyba pisze mało czytelnie z góry przepraszam\nchodzi mi oto aby układ się przełączył na sterowanie z łazienki i nie zrobił mi piekarnika z salonu.\nJak coś zrozumiesz i sie odezwiesz to będę marzył dalej aby nie zanudzać.\nSorry, że w kilku wątkach ale sprawa dla mnie pilna. Jaka powinna być szczelność kanalizy pod domkiem?? Zatkałem odpływ, nalałem wody, a ta ucieka 5cm/godz., a tu już chudziak wylany. (różnica poziomów około metra, czyli ciśnienie nie za duże, wydaje mi się, że uszczelki powinny wytrzymywać)\nodaro27-04-2008, 07:20No to i ja mam pytanie hydrauliczne\nCzy można na jednym pionie fi 110 podłączyć poprzez czwórnik aż tyle odbiorników\n2x miska ustępowa\n1x pralka + mała wanna 140 do pralki\nCzy jest tego bardzo dużo. W projekcie archonu mam to wszystko wpięte pod dwa piony fi 110 ale mam problemy z puszczeniem 2 pionu dlatego hydraulik wymyślił 1 pion ale na czwórniku.\nJak mylicie będzie to chodzić? Dla mnie jako laika wydaję się że będzie wpiętych za dużo rzeczy na raz. Ale jeżeli jest to możliwe to czy należy zwiększyć przekrój z fi 10 np. na fi 160\nWszystkie te urządzenia są położone blisko siebie w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach.\nniestety kuć :roll:\nodaro27-04-2008, 09:511950 czy mogę Cię prosić o opinie na temat jednego pionu na czwórniku\n(2 posty wyżej) Jutro hydraulik zaczyna kłucie a ja nie jestem pewien czy to jest właściwe rozwiązanie\nJoShi27-04-2008, 10:26Kuć czy nie kuć?\nTo zależy czy chcesz mieszkać w takim syfie, czy jednak ci ta świadomość przeszkadza :P\nemild27-04-2008, 11:27ja mam bardziej trywialne pytanie...czy jest zależność między średnicą głowicy (są np 35mm i 40mm) w baterii ( wannowej) a rurami wychodzącymi ze ściany?\nniezły27-04-2008, 20:05Kuna Ad : niezły\nMam termę elektryczną pojemnościową - 15 l . Jest wiekowa a producent nieznany , mimo to jest w dobrym stanie i nie chciał bym jej wymieniać . Terma jest połączona wężykami w oplocie stalowym z baterią dedykowaną do tej termy . Problem polega na tym , że pękł mi wężyk i nie mogę kupić nowego . Wężyk jest nietypowy pomierzyłem go suwmiarką i ma z jednej strony gwint zewnętrzny 13 mm a z drugiej strony gwint wewnętrzny 15 mm . Długość wężyka to 250 mm może być 300 mm . Gdzie kupić taki wężyk ? Myślę że nie powinno być z tym problemu wymontuj wężyk i udaj się do pobliskiego sklepu hydraulicznego lub do super marketu Powinieneś dostać bez problemu\nSkułem, a w zasadzie skuli ci co robili instalację. Przy osiadaniu ziemi zdeformował się kielich sztucera 110. Nauczka już dla innych: układać rury na ubitym podłożu. Poza tym po zasypaniu żwir obficie polać wodą, to wstępnie osiądzie, i zapełni szczeliny między rurami.\nPozdrowienia Mergiel i dziękuję za pomoc.\namess01-05-2008, 21:30Niezły - mam prośbę o poradę. Problem jest następujący: niedawno w instalacji koło mojego domu skoczyło ciśnienie (może ma to związek z budowanym obok osiedlem?), w wyniku czego zaczął mi cieknąć zawór bezpieczeństwa - moim kilku sąsiadom również. Hydraulik, który robił instalacje w naszych segmentach doradził zamontowanie reduktora. Zamontował i pomogło ale tylko na chwilę... Teraz mam tak: w "stanie spoczynku" wszystko jest OK, przy normalnym użytkowaniu (zmywarka, pralka, zlew itp.) - jest OK, przy większym poborze wody (np. kąpiel) też jest OK, ale jak już się wspomniany większy pobór skończy to po chwili (czasami dłuższej, czasami krótszej) i załączeniu pieca (chyba dogrzewa wode w zasobniku) ciśnienie na manometrze przy reduktorze zaczyna powoli rosnąć i rosnąć... i cieknie z zaworu bezpieczeństwa... Tu już hydraulik się chyba poddaje bo rozkłada ręce mówiąc tajemniczo, że to może wadliwy reduktor? Ma rację? Mam wymieniać reduktor?\n195002-05-2008, 11:581950 czy mogę Cię prosić o opinie na temat jednego pionu na czwórniku\nwybacz, ale to jest wątek Niezłego\nodaro02-05-2008, 13:491950 czy mogę Cię prosić o opinie na temat jednego pionu na czwórniku\nAha...no to sorry nie doczytałem.\nAle problem nadal pozostał\nTo jeżeli jeszcze mogę to jeszcze mam inne pytanie do hydraulików.\nCzy można na jednym podejściu do pionu 110 podłączyć dwie miski sedesowe.\nSedesy są każdy w innej łazience ale są oddzielone od siebie ścianką działową.\nOba te sedesy mają być podłączone do jedną rurą fi 110 Odległość miedzy podłączeniem jednego sedesa a drugim jest 30cm. Czy jak zostanie spuszczona w woda z tego sedesa bliżej pionu to czy nie będą się cofać ścieki do tego górnego sedesa ta odległość 30cm jak dla mnie jest bardzo mała\nandrzejek02-05-2008, 23:02Czy warto, czy można....zamiast stalowych plytowych typu Purmo uzyc żeliwnych grzejnikow? Planowana instalacja to :kociol kondensacyjny, rurki plastikowe z rozdzielacza pod podlogą, czesc pomieszczen (kuchnia, lazienka, przedpokoj to podlogowka).\noliver7405-05-2008, 11:08Witam serdecznie i proszę o pomoc.\nProblem stanowi niskie ciśnienie ciepłej wody w domku.\nCiśnienie wody na wejściu do budynku ustawione jest na poziomie 4 bar.\nI z zimną wodą jest w porządku. Problem jest z ciepłą woda. zaraz po odkręniu kranu ( w dowolnym miejscu w domu ) ciśnienie jest ok. Ale po chwili bardzo spada i wzięcie przysznica stanowi już problem. Co może być powodem ?\nW domu zamontowany jest kocioł olejowy Vaillant z zasobnikiem na ciepła wode 150l.\nCzy to zasobnik tak obniża ciśnienie ? Po odkręceniu kranu ciśnienie na wejściu utrzymuje sie na poziomie 3,4 - 4 bary.\nlbryndal08-05-2008, 08:09mam pytanie proszę o poradę hydraulik planuje u mnie instalację wykonać w taki sposób: piec węglowy 25kW w układzie otwartym (czy daje się do układu otwartego pompkę ? kocioł ma być z automatycznym podawaniem groszku węglowego) i następnie wymiennik płytowy (chyba jakiś taki 25-30kW - czy mocniejszy oznacza lepszy ? warto kupić taki o wyższej mocy ?) za wymiennikiem płytowym pompka i dalej dwa rozdzielacze jeden na parterze i jeden na poddaszu (ten drugi na poddaszu bo tam jest jeden obwód podłogówki i żeby ją odpowietrzyć to mówi że tam umieścić trzeba rozdzielacz) oprócz tego jeszcze dodatkowa pompka do cwu pierwszy jak i drugi rozdzielacz miałby odsługiwać i kaloryfery i podłogówkę jakoś tak mi tłumaczył że np. 8 sekcyjny rozdzielacz i od 1 do 5 byłyby podłączone kaloryfery, a od 6 do 8 - 3 pętle podłogówki. wyjaśniam tak jak on mi to mówił, że podłogówki nie byłyby podłączone tak jak kaloryfery czyli zasilanie do zasilania tylko zasilanie podłogówki byłoby z powrotu wzięte (na rozdzielaczu) i regulowane RTL-ami czy w taki sposób można wykonać tą instalację ? czy będzie to poprawnie działało ? no i kolejna sprawa bo jeśli wszystko będzie na 2 rozdzielaczach to do tłoczenia tej wody mówi, że wystarczy pompka o wysokości podnoszenia 6m, no i zastanawiam się czy taka pompa da radę przetłoczyć wodę na 2 rozdzielaczach na których jeszcze do tego będą podłogówki ? podłogówki na parterze na powierzchni 5m2, 5m2, 10m2 i 12m2 i na poddaszu na powierzchni około 14m2\ni już ostatnia sprawa do kaloryferów będzie wszystko szło na PEX-ie i mam pytanie czy w pionach i innych zbędnych przejściach rurek po podłodze zakłada się izolację na te rurki ? hudraulik twierdzi że nie ma sensu że tylko peszel zakłada się niebieski albo czerwony w zależności czy zasilanie czy powrót\njacekaqua09-05-2008, 21:31podogówke zrób sobie na oddzielnym rozdzielaczu i połącz poprzez mieszacz termost. ,będziesz miał możliwośc włączenia sobie samych podłogówek w okresach przejściowych\nlbryndal10-05-2008, 17:41podogówke zrób sobie na oddzielnym rozdzielaczu i połącz poprzez mieszacz termost. ,będziesz miał możliwośc włączenia sobie samych podłogówek w okresach przejściowych\nw tym układzie co planuje mój instalator też będę mógł puścić same ogrzewanie podłogowe jak pozamykam zawory na grzejmikach lub jak na rozdzielaczu pozamykam je\ncerta10-05-2008, 20:54witam, chciałbym się dowiedzieć jak to jest w końcu z odległością wc od pionu? czy 1m czy też może być 2m?\njacekaqua10-05-2008, 21:48podogówke zrób sobie na oddzielnym rozdzielaczu i połącz poprzez mieszacz termost. ,będziesz miał możliwośc włączenia sobie samych podłogówek w okresach przejściowych\nale komfort nizszy na rtl ,słaba regulacja\nMagdala11-05-2008, 10:26a ja mam taki problem:\nna początku lipca mają wchodzić instalatorzy (wod, kan, CO), prace przewidują na 2 tygodnie. potem wylewki + 28 dni = w połowie sierpnia należałoby przegrać podłogówkę\ntymczasem bujam się z wodociągami o przyłącze wody, ponieważ czeka mnie dość karkołomna ekwilibrystyka, i nie wiem, czy zdązymy z przyłączem do 15 sierpnia. Gazu to na pewno do tego terminu nie przyłaczymy :(\nZatem pytanie: czy da się zrobić to przegrzanie podłogówki jakimś innym sposobem, bez przyłącza wody i gazu (piec CO)???????\noliver7415-05-2008, 08:19Witam serdecznie i pozwolę sobie zapytać ponownie. Problem stanowi niskie ciśnienie ciepłej wody w domku. Ciśnienie wody na wejściu do budynku ustawione jest na poziomie 4 bar. I z zimną wodą jest w porządku. Problem jest z ciepłą woda. zaraz po odkręniu kranu ( w dowolnym miejscu w domu ) ciśnienie jest ok. Ale po chwili bardzo spada i wzięcie przysznica stanowi już problem. Co może być powodem ? W domu zamontowany jest kocioł olejowy Vaillant z zasobnikiem na ciepła wode 150l. Czy to zasobnik tak obniża ciśnienie ? Po odkręceniu kranu ciśnienie na wejściu utrzymuje sie na poziomie 3,4 - 4 bary. Proszę o pomoc.\nJanek 11123-05-2008, 16:11Proszę o pomoc!\nSzukam porady w sprawie przepływowego podgrzewacza wody - jaki i za ile?\nBo według producenta to sterowane elektronicznie są najlepsze - tylko dla kogo? (obecnie mam stary podgrzewacz sterowany ciśnieniowo - Simens 21 kW). Sterowane ciśnieniowo podgrzewacze przy słabym ciśnieniu w instalacji moim zdaniem są nie ekonomiczne - bo trzeba kran odkręcić na max aby załączyły sie grzałki i zaczęła płynąć ciepła woda. Ale wówczas czy tego chcę czy nie, płynie gorąca woda i to całym regulatorem - myślę, że to marnotrawstwo. Ale czy można zainstalować coś innego lepszego (pomijam solary, geotermalne źródła, termy, bojlery zasilane z pieca co, kominków i innych tego typu źródeł)? Chcę kupić nowy podgrzewacz ale nie chcę aby okazało się, że wydam pieniądze i kupię coś co już mam.\nmagnezja23-05-2008, 22:43Witam, proszę o radę - do tej pory podczytywałam forum, ale już na poważnie zabieram się do remontu szergowca. Moje pytanie dotyczy odwodnień prysznicowych - specjalnych rynien ukrytych pod listwami, którymi jest odprowadzana woda z prysznica. Produkuje je firma tece - ostatnio reklamowali te systemy w Muratorze. Zastanawiam się nad tym rozwiązaniem, bo chyba estetycznie jest lepsze niż klasyczny prysznic bez brodzika z odpływem na środku i sporymi spadkami. Mam jednak wątpliwości jak to się sprawdza, chętnie przeczytałabym opinię fachowca. Dodam jeszcze, że remont łazienek w szeregowcu jest generalny, czyli wymiana instalacji co i wod-kan, podłogi skuwane będą aż do stropu, więc jest miejsce na zagłębienie tych elementów w posadzce\nandrew0124-05-2008, 08:29Witam wszystkich serdecznie, Przymierzam się do budowy domu, a że w sprawach instalacji hydraulicznych jestem laikiem, więc schemat ogrzewania jest dla mnie nie małym problemem. Podstawowym źródłem ciepła będzie piec na paliwo stałe (ekogroszek) wspomagany przez kominek z płaszczem wodnym. Do ogrzania będzie około 130 m2 przy pomocy grzejników (pokoje) oraz instalację podłogową (korytarz, kuchnia, łazienka). Dodatkowo w okresie zimowym chciałbym podgrzewać zasobnik (bojler) c.w.u. Kominek miałby służyć także jako jedyne źródło ciepła w chłodniejsze dni jesienno-wiosenne. Teraz czas na moją prośbę, czy mógłby mi ktoś wskazać gdzie w internecie mógłbym znaleźć przykłady, lub podzielić się z własnym schematem poprawnie wykonanej instalacji zawierającej wspomniane elementy? Również z góry dziękuje za wszelkie uwagi co do powyższych założeń. Pozdrawiam Andrzej\nRenataS27-05-2008, 09:14mam pytanie do NIEZŁEGO\no kolejność ukłądania "warstw" do podłogówki, kiedy układa się taśmę dylatacyjną przy ogrzwaniu podłogowym? i czy jest jakaś inna kolejnść na parterze i na poddaszu? bo u mnie ułożyli podłogówkę na poddaszu, bez taśmy i twierdzą, że taśmy rozkłada wylewkarz, a mnie się wydaję że ona nie będzie przylegać szczelnie do folii i moim zdaniem powinna być połaczona ze styropianem, a na parterze to wogóle z folia hydroizolacyjną\nfillette02-06-2008, 17:44Witam, mam pytanko.\nCzy w domu, w którym ok40-50 % powierzni domu jest w podłogówce najlepszy będzie kocioł kondesacyjny?\nA jeżeli da się zwykły piec to trzeba dodatkowo zamontować sprzęgło hydrauliczne, ponieważ inaczej do pieca będzie wracała zbyt zimna woda i piec może szybko ulec korozji?\nTaką informację uzyskałam od jednego ze przedawców i nie jestem pewna czy ma rację czy tylko chce mi sprzedać jedno urządzenie więcej?\nprzesłałem projekty, moge prosić o wycenę w ramach Pana promocji :)\nTMK30-06-2008, 06:51Powiedzcie mi proszę, ile obecnie bierze hydraulik za rozprowadzenie rur w stanie zero. Jeden który miał robić, do ostatniej chwili unikał podania ceny i teraz zaśpiewał 1500zł - coś dużo... Projekt w moim dzienniku.\nLew230-06-2008, 13:33Proszę o pomoc!\nMoje analizy wykazały, że najlepsze podgrzewacze przepływowe produkuje Clage http://www.clage.pl/. Możesz wybrać ze sterowaniem elektronicznym np. DSX. W Castoramie sprzedają Clage dosyć tanio.\nKane6604-07-2008, 20:05ogrzewanie podlogowe, nieco ponizej 200m.kw.\nhydraulik proponuje cos takiego: http://www.imi-internationalcee.com/pl/products_catalog/heimeier,c,247,p,255,Zestaw_regulacyjny_ogrzewania _podlogowego.html (w najwyzszej opcji)\nczy taki zestaw zalatwia sprawe czy da sie to zrobic lepiej ? dalej poleci instalacja na dwa rozdzielacze. nie potrzebuje regulacji temperatury per pokój. wstepnie nie potrzebuje także silownika czy jakiejs automatyki tej podlogowki - ot, chce isc do piwnicy (piec na paliwo stałe wiec i tak trzeba chodzic) i podkrecic/obnizyc temperature pokrętłem. w przyszlosci ewentualnie chce do tego dolozyc silownik. Wiec pytanie do znajacych temat: czy zestaw mieszajacy z linku wystarczy ? Moge go bardzo tanio dostac (uppust 50%, bez papieru) stad moje zainteresowanie nim.\nskrol05-07-2008, 19:04ogrzewanie podlogowe, nieco ponizej 200m.kw.\nDla takiej powierzchni radzę dać z przepływomierzami.\nskrol05-07-2008, 19:06Witam, mam pytanko.\nSprzęgło daje się dla zrównoważenia układu ... masz podłogówkę i grzejniki. Żeby żaden układ nie zabierał sobie wody trzeba dać sprzęgło.\nSprzęgło nie załatwia sprawy temp powrotu.\nRadzę dać kocioł kondensacyjny.\nfillette08-07-2008, 17:04Dziękuję za odpowiedź :D\nmam zaplanowaną kotłownię w pomieszczeniu gospodarczym na piętrze. Będzie tam Kocioł kondensacyjny, pralka, suszarka.\nCzy takie umiejscowienie pieca i instalacji C.O i C.W.U. powoduje jakieś ograniczenia, niedogodności? (jakieś opory przepływu itd).\nChcę zrobić na parterze ok 40m podłogówki + grzejniki. Na piętrze zaś grzejniki, tylko w łazience podłogówka.\nJeden z potencjalnych wykonawców twierdził, że kotłownia musi być na dole bo ciepła woda "idzie" do góry...... a nie na odwrót. Ale przecież teraz nie robi sie instalacji grawitacyjnych tylko z wymuszonym obiegiem! Pytanie do szanownych Państwa - j.w. - czy zamontowanie pieca na piętrze ma jakiś wpływ na działanie instalacji?\nzales7613-07-2008, 20:53dzięki 1950.\n1. A jeśli chodzi o typowy osprzęt do pieca (wbudowana pompka) nie ma obawy, że okaże się za słaby?\n2. Podłogówkę chciałbym zrobić na rozdzielaczu z własnym obiegiem na parterze, pod kotłownią. Czy to dobre rozwiązanie? Kolejny wykonawca twierdzi, że wystarczą RTL-e i nie ma co inwestować w rozdzielacze, dodatkową pompę itd.\nniezły13-07-2008, 21:36Miejsce usadowienia kotłowni nie ma większego znaczenia W naszym kraju przyjęło się robić kotłownię na parterze ale równie dobrym i dużo tańszym sposobem jest zrobienie kotłowni na poddaszu i to nawet czasami nieużytkowym Sama pompka w kotle w zupełności powinna wystarczyc do „ ogrzania domu” ale tu będzie sporo podłogówki na parterze i w takiej sytuacji radziłbym do podłogówki zastosować zawór mieszający może być nawet termostatyczny z nastawa ręczną i własną pompkę zarówno do ogrzewania grzejnikowego ( jedna na obie kondygnacje) jak i do obiegu podłogówki 40 m wk na RTL …………nie\nPS.dawnom mnie tu nie było dzięki koledzy za pomoc\nSama pompka w kotle w zupełności powinna wystarczyc do „ ogrzania domu” ale tu będzie sporo podłogówki na parterze i w takiej sytuacji radziłbym do podłogówki zastosować zawór mieszający może być nawet termostatyczny z nastawa ręczną i własną pompkę zarówno do ogrzewania grzejnikowego ( jedna na obie kondygnacje) jak i do obiegu podłogówki 40 m wk na RTL …………nie\nmyslałem, że dodatkowa pompka w takim układzie jest tylko do podłogówki. Piszesz, żeby zastosować ja go podłogówki i do grzejników. Po co w takim razie fabryczna pompka w piecu?\nniezły13-07-2008, 22:05No bo jest i dodatkowo jest potrzebna do ładowania zasobnika a między kotłem i pompkami do poszczególnych obiegów dał bym sprzęgło hydrauliczne\nyoss15-07-2008, 23:44Murator poleca taką kolejność prac: instalacje wod-kan i potem izolacja podłogi (np. folia+styropian). Zgodnie z tym hydraulik skończył mi kłaść rury wod-kan na chudziaku a ja się teraz zastanawiam jak położyć folię izolacyjną: na rurki (tak też mówi kier-bud), czy przeciskać ją pod rurkami? i pierwszą warstwę styropianu wycinać w miejscach, gdzie idą rurki? Ale jak dojdzie podłogówka to w miejscach nad rurami z wodą będą miejsca nie zaizolowane styropianem na całej głębokości od chudziaka do wylewki (hol i kuchnia). A może należało najpierw położyc folię i styropian i dopiero na to rurki z wodą? Ale wtedy po tynkarzach to z tego styropianu niewiele by zostało... O co w tym chodzi????\nyoss16-07-2008, 07:03i drugie pytanie - czy rzeczywiście jak piszą w Muratorze odprowadzenie z muszli ustępowej musi być włączone do pionu kanalizacyjnego poniżej wszystkich innych podejść na danej kondygnacji? "W przeciwnym razie woda spuszczona w misce ustępowej może wypłynąć przez otwory odpływowe w sąsiednich przyborach sanitarnych". Faktycznie tak jest?\nniezły17-07-2008, 21:47Generalnie szkół jest kilka i jeszcze jest to uzależnione od innych ekip\nJa przeważnie robię tak instalacje układam na chudziaku pod te rury wkładam folię Pierwszą warstwą styropianu układam między rurami docinając go a ewentualne szpary uzupełniam pianką Pierwsza warstwa styropianu powinna być o grubości rur wraz z otuliną następna warstwą styropianu przykrywam całą instalacje Należy tak układać warstwy styropianu aby ostatnia na której będzie układana podłogówka była cała Czasami jeśli sa warunki ( wystarczająca grubość styropianu) rury do instalacji układam na warstwie styropianu a nie bezpośrednio na chudziaku\nNie zawsze da się zrobić tak aby kibelek był podłączony niżej niż inne odbiorniki a co w budynkach wielokondygnacyjnych Problemów nie zauważyłem\nAguu07-08-2008, 19:15Witaj niezły!\nByć może moje pytanie jest banalne, ale mnie nurtuje. Jaka jest różnica pomiędzy temperaturą zasilania grzejników 75/65 a 70/55 (oczywiście poza samą temperaturą)? Wiem, że zasilając grzejniki przy niższych parametrach muszę odpowiednio zwiększyć ich rozmiar żeby uzyskać tę samą moc, to jest jasne, ale jak większa temperatura zasilania przekłada się np. na zużycie gazu? Jeżeli na początku sezonu grzewczego muszę ogrzać wodę z przykładowo 10 stopni C do 75, to muszę zużyć więcej np. gazu niż przy ogrzewaniu do 70 stopni C, ale gdy już woda jest ogrzana i kocioł podtrzymuje tylko jej temperaturę to czy ma znaczenie czy jest to 75 czy 70 stopni?\nMoje pytanie wzięło się stąd, że zakładając temperaturę układu c.o. 75/65 mogę kupić mniejsze, a przez to tańsze grzejniki, ale czy będzie to miało w przyszłości wpływ na koszty ogrzewania.\nniezły08-08-2008, 22:57Oczywiście że będzie to miało w przyszłości wpływ na koszty instalacji im na niższe parametry dobrany grzejnik tym wyższa sprawność kotła i lepsza praca całej instalacji ale dla 75 lub 70 nie ma żadnej różnicy Moje grzejniki w domu by zyskać dodatkową moc podłączyłem krzyżowo w pewnych przypadkach taki zabieg zwiększa moc do 10% należy jeszcze pamięać że trwałość rur z tworzywa zalezy od stosunku temperatury i ciśnienia\nJacek120411-08-2008, 16:06Mój temat to hydrofor.\nBudujemy domek, który będzie ogrzewany kominkiem + elektryką. Garaże są w starych wyremontowanych budynkach stojących osobno, gdzie mamy mnóstwo miejsca. Nie mamy w domu pomieszczenia gospodarczego. Działka jest na wsi, nie ma jeszcze wodociągu, miał być już dwa lata temu, ale sprawa ciagnie się i jest ewentualność, że nie będzie tego wodociągu. Mamy studnię woda OK , ale wymaga założenia filtrów - po opadach jest zmącona i lekko brązowa).\nProblem mamy następujący : gdyby nie było tego wodociagu, musimy liczyć na siebie i zainstalować hydrofor do studni. Gdzie można go umieścić, jesli w domu nie będzie poomieszczenia gospodarczego ?\nProszę o wszelkie możliwe do realizacji pomysły.\nPotrzebuję porady co do sposobu realizacji ogrzewania w domu. Budynek jest nowy, ściany z porotermu-24, poddasze użytkowe. Pierwszym moim zamierzeniem było zastosowanie ogrzewania podłogowego w całym domu. Zasilanie gazem z elementem wykonawczym w postaci kotła kondensacyjnego (viessmann 222). W związku z tym proszę o pomoc i skorygowanie czy to jest dobre podejście?\nCzy może zastosowanie grzejników w pokojach na dole i u góry będzie lepszym rozwiązaniem?\nNie mam w temacie żadnego doświadczenia a opieram się jedynie na własnych przemyśleniach, odczuciu oraz opinii instalatorów...\nMam pytanie ,bo przeczytałem 21 stron postów i nie znalazłem wariantu podobnego do mojego.\nOdbieram mieszkanie w szeregówce(stan surowy zamknięty) i co zrobić?\nna parterze pomieszczenie kotlownia(wspólna z sąsiadem -ma 3 drożny komin)\nNa parterze wejscie do mojego mieszkania(hol 6m2 ze schodami na górę)\nNa pietrze wlasciwe mieszkanie(50m2)- salon z cz.jadalna + kuchnia+lazienka+sypialnia.\nMoje pytanie czy kociol 2 funkcyjny Turbo sie sprawdzi (Vaillanta,Aristona-Etna,Junkersa-ceracass) do ogrzania mieszkanka i CWU????\nbo od pieca do poboru wody wyjdzie rurkami ok 9m(kuchnia) i obok sasiadujaca lazienka(ok 3m)?\nIle moge czekac na ciepla wode z pieca?\nPlan mam taki :\nKociolek 2 funkcyjny Turbo(gazowy oczywiscie),5-6 grzejnikow na 1 rozdzielaczu(pex/al/pex rurki Wavin),grzejniki stalowe plytowe Kermi lub Purmo.\nCzy musi byc zasobnik CWU(wrazie czego taki 80 l Biawar widzialem) i czy taki mozna podlaczyć do tych pieców-wiadomo inna firma?\nKomin -chce zrobic od pieca do komina zestaw powietrzno -spalinowy ,a w srodek kupic Kwasowke-wychodzenie spalin spalin a zasysanie powietrza w przestrzeni kwsowka-szacht.Czy to da rade i jest legalne?\nWodę chcę zlobić też rurkami pex/al/pex.\nDzięki za wszystkie podpowiedzi!!!\nniezły31-08-2008, 14:35Jacek1204 Mój temat to hydrofor.\nBudujemy domek, który będzie ogrzewany kominkiem + elektryką. Garaże są w starych wyremontowanych budynkach stojących osobno, gdzie mamy mnóstwo miejsca. Nie mamy w domu pomieszczenia gospodarczego.\nDziałka jest na wsi, nie ma jeszcze wodociągu, miał być już dwa lata temu, ale sprawa ciagnie się i jest ewentualność, że nie będzie tego wodociągu.\nMamy studnię woda OK , ale wymaga założenia filtrów - po opadach jest zmącona i lekko brązowa).\nProszę o wszelkie możliwe do realizacji pomysły. Podobnie jak parę innych osób na ty forum tak i ja mam własne zdanie na pewne tematy i w temacie zasilania w wodę z własnej studni uważam że lepszym rozwiązaniem dla użytkownika jest pompa głębinowa ( czasami jest to jedyne rozwiązanie) Będzie trochę droższa od zestawu hydroforowego ale zalety to:\n- nie zajmuje cennego miejsca w i tak małym domu\n- bardzo dobra wydajność nawet przy niskim poziomie lustra wody w studni Wracając do tematu problemem pozostaje okresowe zanieczyszczenie wody Może lepiej zabezpieczyć studnię a jeśli to konieczne zastosować odpowiedni filtr ale to już w pomieszczeniu koniecznie ogrzewanym ( temperatura dodatnia )\nJeśli ktoś jest zagorzałym zwolennikiem zestawów hydroforowych i jednocześnie nie posiada wystarczająco dużo miejsca może taki zestaw zamontować bezpośrednio w studni zabezpieczając przed zamarznięciem jak i przed zalaniem na wiosnę\nniezły31-08-2008, 14:59TeeF Witam,\nPozdrawiam, Wybierając rodzaj ogrzewania inwestorzy kierują się naprawdę bardzo różnymi kryteriami ale podstawowe to rodzaj i sposób wykończenia domu Jeśli masz zamiar mieć podłogi z terakoty to aż prosi się o ogrzewanie podłogowe co wcale nie oznacza że jeśli chcemy mieć ogrzewanie podłogowe nie możemy mieć podłogi drewnianej Wybór rodzaju ogrzewania to wybór indywidualny jak decyzja co jemy dzisiaj na obiad tu nie musimy posiadać żadnej wiedzy ani w jakiś specjalny sposób przygotować naszego domu\nDruga sprawa to wybór rodzaju kotłowni i jest taka zasada że złotym środkiem jest gaz ziemny i jeśli ktoś go ma to nie powinien kombinować ale oczywiście może Nie jestem zwolennikiem Viessmanna wolę Vaillanta Tak czy inaczej wybór kotła gazowego kondensacyjnego uważam za dobry przy wyborze kotła i w przypadku ogrzewania podłogowego należy brać pod uwage cene automatyki ponieważ podłogówka potrzebuje specjalnej drogiej i do tego nie występującej w standardzie ale czasami sprzedawanej w promocji za 1 zł i to może przeważyć o wyborze jaki sposób jej obsługi Bo to przecież użytkownik zostaję z tym sam\nniezły31-08-2008, 21:39majka1000 Witam!\nKrzysztof Przeczytałeś wszystko ? Zacznijmy od kotła na turbo zgoda ale z jakimś wbudowanym zasobnikiem są takie ale tez się cenią może się okazać że oddzielnie turbo jedno funkcyjny plus zasobnik np. 80L dowolnej firmy może być taniej lub w podobnej cenie a komfort nieporównywalnie lepszy Każdy zasobnik można bez problemu podłączyć do każdego kotła Widzę jeszcze jeden problem Komin To o czym piszesz to odprowadzenie spalin za pomocą szachu Wszystko jest Ok. oprócz samej rury W kominie będzie rura o średnicy 80 mm i teraz bardzo ważne musi to być oryginalna rura producenta kotła a nie pierwsza lepsza klasówka o średnicy 80 mm z uszczelką Wyjaśnię dlaczego ( na przykładzie Vaillanta ) Firma Vaillant robi inne rury do kotłów kondensacyjnych a innego kotłów turbo różnią się zarówno samym materiałem jak i rodzajem uszczelki W przypadku kotłów kondensacyjnych mamy do czynienia z mokrymi i agresywnym spalinami o niskiej temperaturze a w przypadku kotłów turbo spaliny są suche ale maja wysoka temperaturę Niestety cena komina do turbo może być znacznie większa niż do kondensata i należy wówczas sprawdzić czy kompletny kociołek kondensacyjny nie będzie w podobnej cenie Sprawdź tez ofertę firmy Immergass\ntoomek401-09-2008, 00:15Niezły Rozwiej moje wątpliwości miedz czy wielowarstwówka ???.Kocioł na ekogroszek\nniezły01-09-2008, 21:46Krótkie pytanie krótka odpowiedz ……. miedz A reszta zależy od wielkości instalacji rozwiązania samej kotłowni ale zasada generalna jest taka do kotła na opał stały miedz a do gazu i oleju plastik Do gazu i oleju też może być miedz\nKane6602-09-2008, 06:34czy zawór zwrotny klapowy BEZ sprężyny bedzie dzialal przy wylaczonej pompie tj czy woda da rade go otworzyc na obejsciu pompy (instalacja w poziomie) ?\nAtmos w zaleceniach podaje instalacje takiego zaworu na obejsciu (zwrotny bez sprężyny), mam taki zainstalowany ale obieg z jakiejs przyczyny grawitacyjnie nie idzie. Problem opisalem w watku o buforach ciepła. Wykluczylem zapowietrzenie. Takze na rurkach 1" (stal) przy malej odleglosci (rzędu 4metry rury piec do bufora, dosyc prosto prowadzonej) cos sie powinno dziac prawda ? A tu piec momentalnie wskakuje na 90stC na bardzo malej ilosci opału - obieg wody nie funkcjonuje lub funkcjonuje bardzo wolno. Górna rurka gorąca, góra bufora gorąca, rura powrot zimna (i dobrze, przy wylaczonej pompie woda idzie bezposrednio z dna bufora) ale chyba "staje" na tym nieszczesnym zaworze zwrotnym bez sprezyny bo przeciez gdyby krazyla to piec w chwile czasu na paru patyczkach nie wlazlby na 90stC.\nzawor w przyblizeniu wyglada tak: http://www.tycner.pl/?id=sklep/produkt&param=3750 [ale jest calowy o nieco innych proporcjach, moze to jest istotne ze ma taki wypust na gorze jak ten tutaj - niektore nie maja, sa proste jak rurka - nie wiem czy to jest jakas roznica]. uswiadomiono mi juz ze powinien byc pływający zawór zwrotny - czy to to samo co zawór różnicowy ? Tyle ze czemu atmos podaje ze ma byc zwrotny bez sprezyny (rozumiem ze klapowy zwrotny bez sprezyny bo takie sa w handlu).\nbratles102-09-2008, 23:32Witam . Mam pytanie co do naprawy nieszczelności na złączkach kszałtek w instalacji C.O. z miedzi.\nCzy nieszczelność można naprawić poprzez ponowne rozgrzanie złącza np kolanko rurka( gdzie jest przeciek) i dodanie cyny (lutu). oczywiście po opróżnieniu z wody; czy też lepiej wylutować i zgrzać na nowo po złożeniu na nowo. Jutro to sprawdzał w praktyce rozgrzeje złącze dodam cyny i.......???- potem napompuję układ powietrzem na 2 atm i sprawdzę czy mi sie udało.\nniezły03-09-2008, 22:19Kane66 czy zawór zwrotny klapowy BEZ sprężyny bedzie dzialal przy wylaczonej pompie tj czy woda da rade go otworzyc na obejsciu pompy (instalacja w poziomie) ?\nzawor w przyblizeniu wyglada tak: http://www.tycner.pl/?id=sklep/produkt&param=3750 [ale jest calowy o nieco innych proporcjach, moze to jest istotne ze ma taki wypust na gorze jak ten tutaj - niektore nie maja, sa proste jak rurka - nie wiem czy to jest jakas roznica].\nuswiadomiono mi juz ze powinien byc pływający zawór zwrotny - czy to to samo co zawór różnicowy ? Tyle ze czemu atmos podaje ze ma byc zwrotny bez sprezyny (rozumiem ze klapowy zwrotny bez sprezyny bo takie sa w handlu). Instalacja grawitacyjna wcale nie jest taka prosta ciekaw jestem ilu hydraulików potrafi ją jeszcze wykonać By instalacja działała grawitacyjnie opory przepływu muszą być mniejsze od wysokości instalacji pomnożonej przez różnicę ciężarów zależnych od temperatury W skrócie im instalacja wyższa tym lepiej będzie grzała a taki zawór zwrotny może być rzeczywiście przyczyną braku obiegu Podeślij jakieś zdjęcie kotłowni może coś doradzę\nniezły04-09-2008, 07:56bratles1 Witam . Mam pytanie co do naprawy nieszczelności na złączkach kszałtek w instalacji C.O. z miedzi.\nCzy nieszczelność można naprawić poprzez ponowne rozgrzanie złącza np kolanko rurka( gdzie jest przeciek) i dodanie cyny (lutu). oczywiście po opróżnieniu z wody; czy też lepiej wylutować i zgrzać na nowo po złożeniu na nowo.\nJutro to sprawdzał w praktyce rozgrzeje złącze dodam cyny i.......???- potem napompuję układ powietrzem na 2 atm i sprawdzę czy mi sie udało. Niestety nie jeśli chcemy naprawić nieprawidłowo wykonany lut musimy zrobić to od nowa Rury oczyścić na gorąco z cyny i dać nowa kształtkę i jeszcze jedna ważna informacja instalacja miedziana po złożeniu i posmarowaniu pastą powinna być szybko polutowana nie może być takiej sytuacji że ktoś nam poskładał instalację i posmarował pastą a my jak wrócimy z pracy to sprawdzimy czy dobrze zrobiona i własnoręcznie ją polutujemy tak nie można\nPrzeczytałeś wszystko ? Zacznijmy od kotła na turbo zgoda ale z jakimś wbudowanym zasobnikiem są takie ale tez się cenią może się okazać że oddzielnie turbo jedno funkcyjny plus zasobnik np. 80L dowolnej firmy może być taniej lub w podobnej cenie a komfort nieporównywalnie lepszy Każdy zasobnik można bez problemu podłączyć do każdego kotła Widzę jeszcze jeden problem Komin To o czym piszesz to odprowadzenie spalin za pomocą szachu Wszystko jest Ok. oprócz samej rury W kominie będzie rura o średnicy 80 mm i teraz bardzo ważne musi to być oryginalna rura producenta kotła a nie pierwsza lepsza klasówka o średnicy 80 mm z uszczelką Wyjaśnię dlaczego ( na przykładzie Vaillanta ) Firma Vaillant robi inne rury do kotłów kondensacyjnych a innego kotłów turbo różnią się zarówno samym materiałem jak i rodzajem uszczelki W przypadku kotłów kondensacyjnych mamy do czynienia z mokrymi i agresywnym spalinami o niskiej temperaturze a w przypadku kotłów turbo spaliny są suche ale maja wysoka temperaturę Niestety cena komina do turbo może być znacznie większa niż do kondensata i należy wówczas sprawdzić czy kompletny kociołek kondensacyjny nie będzie w podobnej cenie Sprawdź tez ofertę firmy Immergass[/\nDziękuję bardzo za odpowiedź!!!(przepraszam ,że dopiero teraz z podziękowaniami ale....życie..)\nNo to mi Pan zabił ćwieka z tym kominem...\nKocioł 2 funk z zasomnikiem wyjdzie tyle co ! funk z zasob(witopwnd 100 +120 l zasobnik-ok 4300 w wersji turbo(allegro)).To juz wole tego witopenda.\nCały czas zastanawiam się nad tym turbo 2 funkcyjnym bez zasobnika(bo inwestycja o 2000 zl mniejsza).Próbowałem to przeliczać i wychodzi mi że w rurkach będzie strata ok 4-6 l wody (fi 25) na tych metrach do punktów czerpania.\nWiadomo najwiekszy minus to ,że piec będzie startował przy kazdym odkręceniu kurka z wodą.\nAle piec 1 f z zasobnikiem też caly czas ogrzewa wode w zasobniku(nic za darmo).Czy mogę jakoś obliczyć wydatek energi pieca na ogrzanie wody w zasobniku w ciagu doby(oczywiscie przy braku poboru) ?Z jakiego wzoru?\nJATANER10-09-2008, 13:09Witam "niezły"!\nCzy mógłbyś mi podesłać schemacik hydrauliczny kotłowni składającej się z niżej wymienionych elementów:\n1) Kocioł gazowy na propan Vaillant ecoTEC 246 VC plus\n2) Zasobnik ACV HL160\n3) Rozdzielacz ogrzewania podłogowego ze wskaźnikami przepływu (ogrzewanie podłogowe na całym parterze domu)\n4) Rozdzielać ogrzewania grzejnikowego (ogrzewanie grzejnikowe na poddaszu użytkowym)\n5) Grupa pompowa Bimsa (do obiegu podłogówki) z zaworem mieszającym\n6) grupy bezpieczeństwa\n7) Automatyka: CalirMATIC 430 + modół VR 61 do podłogówki Do tego oczywiście naczynie przeponowe, grupy bezpieczeństwa\nInstalację w kotłowni chcę wykonać w miedzi.\nC.w.u. będzie wyposażona w cyrkulację.\nProsze o podpowiedzi ile i jakich pompek należy użyć, gdzie wymagane sa zaworki i filterki no i jak połączyć automatykę.\nA może jeszcze czegoś potrzebuję do tego wszystkiego??\nmagdab711-09-2008, 13:35Witam serdecznie wszystkich budujących i fachowców wspierających tych pierwszych poradami.\nJa również zwracam się z prośbą o poradę.\nWczoraj hydraulicy zamontowali mi piec 1 funkcyjny Vaillanta atmotec plus wraz z zasobnikiem z cyrkulacją (dom 200m2, 3 łazienki, podłogówka 60m2).\nRadość z kolejnego etapu budowy który jak myślałam mam już za sobą przyćmił nieco wygląd ustrojstwa które powstało po połączeniu wszystkich urządzeń, które jak nic przypomina mi kontrukcję z TESTOSTERONU.\nProszę powiedzcie mi czy taka ilość rurek jest konieczna, czy można ją jakoś zmniejszyć, czy konieczne jest nałożenie na rurki osłonek i czy ta niebieska piłka (podobno jakiś zbiornik i odpowietrzacz w jednym) nie powinna być przypadkiem wyżej.\nByć może jeszcze jakieś inne spostrzeżenia będziecie mieli. Będę bardzo wdzięczna za szybką odpowiedź.\nskrol12-09-2008, 07:07Poza tym że dali ocynkowane łączki w instalacji miedzianej to wszystko oki.\nMoże tylko że przewód do pompki powinien wchodzić od dołu.\nmagdab712-09-2008, 08:03Stokrotne dzięki za odpowiedź.\nProszę powiedz czy te ocynkowane łączki w jakiś negatywny sposób mogą wpłynąć na działanie całego systemu. No i czy ten przewód może być na górze, czy musi być od dołu?\nskrol12-09-2008, 18:49Zabrania tego polska norma PN-H-74200\nRury stalowe ocynkowane można stosować do ciepłej wody gospodarczej o temperaturze do 60 st.C. Ocynkowane rury stalowe można stosować jeżeli:\n- temperatura wody nie przekracza 60st.C,\n- prawidłowo dobrano technologię dodatkowego uzdatniania wody,\n- brak miedzi w instalacji.\nniezły12-09-2008, 22:28majka1000 Witam!\nPrzeczytałeś wszystko ?\nZacznijmy od kotła na turbo zgoda ale z jakimś wbudowanym zasobnikiem są takie ale tez się cenią może się okazać że oddzielnie turbo jedno funkcyjny plus zasobnik np. 80L dowolnej firmy może być taniej lub w podobnej cenie a komfort nieporównywalnie lepszy Każdy zasobnik można bez problemu podłączyć do każdego kotła\nWidzę jeszcze jeden problem Komin To o czym piszesz to odprowadzenie spalin za pomocą szachu Wszystko jest Ok. oprócz samej rury W kominie będzie rura o średnicy 80 mm i teraz bardzo ważne musi to być oryginalna rura producenta kotła a nie pierwsza lepsza klasówka o średnicy 80 mm z uszczelką\nWyjaśnię dlaczego ( na przykładzie Vaillanta ) Firma Vaillant robi inne rury do kotłów kondensacyjnych a innego kotłów turbo różnią się zarówno samym materiałem jak i rodzajem uszczelki W przypadku kotłów kondensacyjnych mamy do czynienia z mokrymi i agresywnym spalinami o niskiej temperaturze a w przypadku kotłów turbo spaliny są suche ale maja wysoka temperaturę Niestety cena komina do turbo może być znacznie większa niż do kondensata i należy wówczas sprawdzić czy kompletny kociołek kondensacyjny nie będzie w podobnej cenie Sprawdź tez ofertę firmy Immergass[/\nJeśli masz czas to sprawdź jeszcze taką kombinacje kociołek jedno funkcyjny i do tego obcy zasobnik np. coś z Biawaru może być okrągły 100L Pytasz o wzór a w zasadzie o straty postojowe każdy producent takiego zasobnika podaję to w Watach poszukaj na ich stronach Będę się upierał za kotłem plus zasobnik obojętnie jakiej firmy bo komfort przede wszystkim\nanulcia 123412-09-2008, 22:44wszystko było dobrze z piecem i ogrzewaniem dopóki nie przegrzałam wody w piecu do temperatury prawie 100 stopni.dodam ze piec jest z 10 letni na węgiel ale instalacja(kaloryfery i rury) ma ze 20,mamy zwykły piec bez pąmpki tylko w tamtym roku podpięliśmy bojler dwu płaszczowy do ciepłej wody.dodam że mamy zrobiony mały obieg zamykany na bojler i na tym zamkniętym obiegu wtedy mi się ta woda przegrzała.,od tej pory rozpalając w piecu temperatura momentalnie rośnie a ciepła woda i centralne prawie się nie nagrzewają!mąż wielokrotnie spuszczał wodę z całego układu bo myśleliśmy że się gdzieś coś zapowietrzyło ale to nic nie pomogło!proszę o pomoc co to może być!czy bez hydraulika się nie obędzie?\npluton13-09-2008, 21:16Mam pytanie. W projekcie mam juz dobrane kaloryfery, rury i kocioł. Problem w tym, że jest tam system trójnikowy, którego nie chcę. Z kotła wychodzi fi18, później rozgałęzia się na fi15 a do grzejników dochodzi fi12 (rury pex-al-pex). Ja chcę system rozdzielaczowy i stąd moje pytanie: Czy dać rury fi18 do rozdzielaczy i fi12 do kaloryferów (tak na logike mi wyszło) ?\nniezły14-09-2008, 18:45JATANER Witam "niezły"!\n7) Automatyka: CalirMATIC 430 + modół VR 61 do podłogówki\nDo tego oczywiście naczynie przeponowe, grupy bezpieczeństwa\nKrzysiek Podaj adres to coś podeślę Ale jeśli ma być grupa pompowa Bimsa do podłogówki to również druga do obiegu grzejników no mi jeszcze sprzęgło hydrauliczne albo zamiast grupy pompowej można to wykonać samemu z miedzi tak jak na tym zdjęciu http://mendrycki.pl/galeria/image.php?photo=kotlownia 01.jpg&galeria=kotlownie&podpis=kotlownia 01\nWitam serdecznie wszystkich budujących i fachowców wspierających tych pierwszych poradami.\nByć może jeszcze jakieś inne spostrzeżenia będziecie mieli.\nPozdrawiam, Przecież to kotłownia popatrz na te które ja wykonałem Generalnie jest kilka uwag podstawowa to mieszanie złączek ocynkowanych z miedzią Wadą może być po pewnym czasie zniszczenie złączek ocynkowanych w skutek kontaktu z miedzią a dodatkowo może to powodować zapowietrzanie się instalacji ale uwaga wodorem\nNaczynie przeponowe to niebieskie może być w dowolnym miejscu kwestia gustu Z tego co widzę to jest tez dodatkowy obieg grzewczy (podłogówka )z zaworem 3 drogowym i własną pompką ale w takim przypadku dał bym dodatkową pompkę na grzejniki ponieważ mogą być okresowo niedogrzane ( ciepło z kotła może zabrać pompka od podłogówki )\nniezły14-09-2008, 19:12anulcia 1234 wszystko było dobrze z piecem i ogrzewaniem dopóki nie przegrzałam wody w piecu do temperatury prawie 100 stopni.dodam ze piec jest z 10 letni na węgiel ale instalacja(kaloryfery i rury) ma ze 20,mamy zwykły piec bez pąmpki tylko w tamtym roku podpięliśmy bojler dwu płaszczowy do ciepłej wody.dodam że mamy zrobiony mały obieg zamykany na bojler i na tym zamkniętym obiegu wtedy mi się ta woda przegrzała.,od tej pory rozpalając w piecu temperatura momentalnie rośnie a ciepła woda i centralne prawie się nie nagrzewają!mąż wielokrotnie spuszczał wodę z całego układu bo myśleliśmy że się gdzieś coś zapowietrzyło ale to nic nie pomogło!proszę o pomoc co to może być!czy bez hydraulika się nie obędzie? Podeślij fotkę kotłowni najlepiej tak z dala aby było widać podłączenie bojlera Prawdopodobna przyczyna nieprawidłowej pracy instalacji jest jakieś uszkodzenie elementu wykonanego z plastiku Może kula w zaworze różnicowym się zapiekła albo zablokował się zawór odcinający grzejniki do grzania samego bojlera Dawaj jakaś fotkę\nniezły14-09-2008, 19:22pluton Mam pytanie.\nW projekcie mam juz dobrane kaloryfery, rury i kocioł. Problem w tym, że jest tam system trójnikowy, którego nie chcę. Z kotła wychodzi fi18, później rozgałęzia się na fi15 a do grzejników dochodzi fi12 (rury pex-al-pex).\nJa chcę system rozdzielaczowy i stąd moje pytanie:\nCzy dać rury fi18 do rozdzielaczy i fi12 do kaloryferów (tak na logike mi wyszło) ? A w jakim systemie takie średnice Nie wiem ile masz grzejników na jeden rozdzielacz i jakiej mocy ale z kotłowni do rozdzielaczy dał bym rure fi 20 lub 25 Bardziej tą drugą a od rozdzielacza do grzejników fi 16 ale mogą być też i wyjątki i od rozdzielacza do grzejnika można dać fi 20 zależy to generalnie od mocy grzejników i długości rur od rozdzielacza do grzejnika i jeszcze jedna uwaga staraj się robić instalację z materiałów dostępnych na danym terenie ( sprawa dość ważna w przypadku przeróbek rób awarii ) Jeśli w domu jest więcej niż jeden rozdzielacz zasilam go oddzielnie z kotłowni a nie łącze na trójnik po drodze\ntomzoo14-09-2008, 21:26Witam mam taką sytuację:\nW domu wyjdzie ok. 60 m2 ogrzewania podłogowego:\nna dole salon, kuchnia, korytarz - pomiędzy nimi nie ma drzwi, łazienka przy sypialni. W sypialni grzejnik.\nNa górze 3 pokoje grzejniki, 2 garderoby grzejniki, łazienka podłogowe.\nDom typu stodoła, dach dwuspadowy, bk 400 36,5 + styro 5-6 cm (styro w planie), podłoga ocieplona 15 cm styro, dach ocieplony będzie ok. 20-22 cm wełna. Komin przystosowany do kotła kondensacyjnego (2 przepływowy).\nChciałbym zastosować kocioł kondensacyjny i grzejniki zwymiarowane na niższą termp. Czy warto tak wymiarować? Czy lepiej zastosować jakiś układ mieszający przy podłogówce i temp. do grzejników 70-75?\nNo druga rzecz jaka mnie nurtuje. Wg instalatora wychodzi 6 obwodów podłogówki (2 salon, 1 kuchnia, 1łazienka parter, 1 łazienka piętro, 1 korytarz)\nJak powinno wyglądać sterowanie takim układem? aby można było z tym żyć? Czy wystarczy termostat przy rozdzielaczu podłogówki? Czy też lepiej zamontować w reprezentatywnym punkcie domu czujnik pomiaru temperatury połączony z elektrozaworami?\nW salonie będzie kominek (palenisko zamknięte) tradycyjny. Czy tam w związku z okresowym paleniem w kominku (nie wiem jak częstym) może zamontować na jego obwody te elektrozawory, a na resztę podłogówki zastosować nastawy stałe na przepływach w rozdzielaczu?\nNo i pozostaje jeszcze kwestia kotła - chciałbym 1 funkcyjny z zasobnikiem. Jest mały kłopot z miejscem - albo będą oba wiszące i kocioł i zasobnik (ok. 100-120 l czy są takie wiszące?), albo kocioł by musiał być ze zintegrowanym zasobnikiem - instalator poleca Vitodens 222. Jaki kocioł będzie optymalny w moim przypadku? Rodzina 2 z planowaną rozbudową do 4 osób.\nniezły14-09-2008, 21:32taka mała kombinacja Kociołek gazowy i na opał stały z zasobnikiem ftp://fotka%40mendrycki.pl:24434091@s2.x12.pl/vaillant%20i%20zebiec.jpg\nanulcia 123415-09-2008, 08:43jakim sposobem tu sie wrzuca fotki?