Quels sont les points techniques applicables lors de l'utilisation des blocs SIMATIC Modbus/TCP et quels sont les CPU et CP utilisables ? Combien d'équipements peuvent être raccordés à un S7-300/S7-400 avec le protocole Modbus/TCP ? Pourquoi, lors de la compilation d'un diagramme CFC, le message d'erreur "conflit d'horodatage" apparaît-il en liaison avec les FB Modbus/TCP pour CPU S7-400 ? Combien de licences sont nécessaires pour le bloc Modbus/TCP dans le S7-300/S7-400 ? Quels sont les contrôleurs IO et les IO-Devices qui prennent en charge dans STEP 7 (TIA Portal) les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, MRPD, PROFIenergy, Shared-Device, MSI/MSO, I-Device, fonctionnement isochrone et traitement des options ? Combien de ressources de communication sont affectées à un S7-300 ? Comment charger les données 3D, CAx et ePLAN pour les produits SIMATIC ? Quelles sont les différences entre les logiciels OPEN MODBUS / TCP Redondant V1 et OPEN MODBUS / TCP Redondant V2 ? A quoi faut-il prendre garde en cas d'activation de la fonction "SNMP" dans la configuration des modules de sécurité ? Quels sont les modules de sécurité qui prennent en charge la fonction DNS dynamique (DDNS) ? A quoi faut-il prendre garde lors de l'activation et de l'utilisation des fonctions de sécurité des CP343-1 Advanced et CP443-1 Advanced ? A quoi faut-il prendre garde lors du passage de l'ancien module au nouveau CP443-1 ou CP443-1 Advanced ? Comment faire pour vérifier l'authenticité des modules Siemens CP343-1 et CP443-1 ? A quoi faut-il prendre garde lorsqu'un port des CP343-1, 6GK7343-1CX10-0XE0 et 6GK7343-1EX30-0XE0 avec un Firmware V2.1 ou supérieur est utilisé en 10 Mbit/s en semi-duplex ? Quels sont les contrôleurs IO et les IO-Devices qui prennent en charge dans STEP 7 V5.5 les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, MRPD, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device, fonctionnement isochrone, redondance système et traitement des options ? Comment obtenir l'extension de firmware pour le CP 343-1 ERPC pour la connexion à une base de données ? Quels sont les modules SIMATIC S7-300/S7-400 qui supportent les télégrammes de synchronisation d'horloge NTP et comment activer ce type de synchronisation d'horloge ? Quels sont les modules qui peuvent être utilisés avec la redondance logicielle ? Quels types de liaisons/protocoles sont supportés en standard par les CPUs S7-300/400 et les CPs ? Quels sont les partenaires PROFINET qui prennent en charge la mise en service automatique (échange d'appareils sans support amovible) avec une configuration de la topologie et l'échange d'appareil sans configuration de la topologie ? Quels sont les partenaires PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PN étendu et que doit-on configurer ? Utilisation du C-PLUG avec les composants réseaux et les CP Simatic Quelles sont les caractéristiques des services de communication ou des protocoles qui peuvent être utilisés sur un réseau Industrial Ethernet ? Comportement des processeurs de communication lors de transferts de données avec liaisons TCP sans RFC 1006 Quels sont les points à prendre en compte à cause de la fonction ICMP-Redirect ( internet control message protocol ) et concernant l'adresse IP du routeur utilisé sur Industrial Ethernet ? A quoi faut-il prendre garde avec la fonction d'auto négociation pour le réglage du mode d'un réseau LAN avec les CP Industrial Ethernet ? Quels sont les relations entre les masques de sous-réseau et les adresses IP, y compris dans l'optique "subnetting" et "Supernetting" (Classless Inter Domain Routing CIDR) ? Quels sont les modules qui prennent en charge la fonction de routage S7 ? En communication ouverte TCP/IP sur Industrial Ethernet à l'aide des blocs T sur CP IE et CPU, pourquoi de nombreux télégrammes différents sont-ils émis lorsque la longueur maximale de 1452 données utiles est transférée ? Quels sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole ISO ? Quels sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole UDP ? Quels sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole ISO-on-TCP ? Quelles sont les caractéristiques, avantages et particularités proposées par le protocole S7 ? Quels sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole TCP ? Quelles conditions doivent être remplies pour désactiver l'interface PROFINET CBA sur le CP443-1EX40 ? "Time Wait" lors de l'arrêt d'une liaison TCP Quelle différence de longueur des données y a t-il dans les différents protocoles de la communication Send/Receive? Qu’est ce que RFC1006 et pourquoi est t-il nécessaire d’utiliser ce Service ? Signification et fonctionnalité de la fonction "Keep Alive" sur une liaison TCP Quels sont les points techniques applicables lors de l'utilisation des blocs SIMATIC Modbus/TCP et quels sont les CPU et CP utilisables ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: DescriptionVous trouverez les différents éléments techniques qui s'appliquent lors de l'utilisation des blocs SIMATIC Modbus/TCP.\nClient/Serveur Les deux modes de fonctionnement client et serveur sont pris en charge. Il est à signaler qu'avec le mode serveur, il n'est pas possible de choisir n'importe quelles CPU SIMATIC pourvues d'une interface intégrée PROFINET, car certaines CPU n'utilisent pas le port local 502 pour établir la communication. Lorsque les blocs Modbus/TCP PAC sont utilisés, seul le mode client est possible avec la CPU\nServices Modbus possible selon la spécificationLes produits "SIMATIC Modbus/TCP CP", "SIMATIC Modbus/TCP PN", "SIMATIC Modbus/TCP PN Red" et "SIMATIC Modbus/TCP Red V2" supportent les codes de fonction 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 et 16.\nLe produit "SIMATIC Modbus/TCP PAC" peut uniquement lire les valeurs de base de type 3 ainsi que les compteurs d'énergie.\nPCS 7 Tous les blocs Modbus/TCP sont validés pour une utilisation avec PCS 7 V7 et PCS 7 V8. Le projet exemple fourni a été développé respectivement avec PCS 7 V7.1 SP2 et PCS 7 V8.\nRedondance Les blocs fournis avec l'option redondance permettent d'établir une communication redondante. Si une liaison est perdue, le bloc bascule automatiquement sur une autre liaison préalablement paramétrée via les logiciels "SIMATIC Modbus/TCP Red V2" et "SIMATIC Modbus/TCP PN Red"). Les blocs fonctionnent dans un S7-400H en mode redondance active. En fonction du partenaire de communication, il est possible d'établir une redondance unilatérale ou bilatérale.\nPrincipe La communication Modbus entre une station SIMATIC et un autre partenaire Modbus s'appuie sur une liaison TCP native. Elle utilise les blocs fonctionnels de la bibliothèque standard SIMATIC S7 (AG_SEND et AG_RECV pour la communication avec un CP, les blocs T pour la communication à travers le port PROFINET intégrée de la CPU). Tous les blocs Modbus/TCP sont utilisables en multi-instances.\nMise en place de la licence La licence est spécifique à l'unité centrale. Elle ne peut pas être transférée d'une CPU vers une autre CPU. Toutefois il n'est pas nécessaire de disposer de la licence lors des phases de test et de mise en service.\nSIMATIC Modbus/TCP CP et SIMATIC Modbus/TCP Red V2Vous trouverez dans le tableau 01, la liste des coupleur de communication CP utilisables avec les logiciels "SIMATIC Modbus/TCP CP" (Numéro d'article: 2XV9450-1MB00) et "SIMATIC Modbus/TCP Red V2" (Numéro d'article: 2XV9450-1MB11).\nà partir de la version de firmware\npas possible avec la V2.1.12\nTableau 01 1) Ces CP acceptent la notion de port multiple 502\nLes blocs Modbus/TCP- peuvent être utilisés à partir de l'indice matériel 2 des CPU 315 et CPU 317.\nLes produits "SIMATIC Modbus/TCP CP" et SIMATIC Modbus/TCP Red V2" sont validés pour une utilisation avec des CPU standards, de sécurité et des CPU -H avec interface intégrée PROFINET.\nSIMATIC Modbus/TCP PN et SIMATIC Modbus/TCP PN RedVous trouverez dans le tableau 02, la liste des matériels utilisables avec les logiciels "SIMATIC Modbus/TCP PN" (Numéro d'article: 2XV9450-1MB02) et "SIMATIC Modbus/TCP PN Red" (Numéro d'article: 6AV6676-6MB10-0AX0).\nIM 152-8 (F) PN/DP CPU\nCPU S7-300/S7-400 avec interface intégrée PROFINET\nCPUs S7-400 H avec interface intégrée PROFINET\nSeulement avec SIMATIC Modbus/TCP PN\nTableau 02 Des informations concernant les ports validés sur les CPU-PN sont disponibles dans l'article Nr: 34010717.\nSIMATIC Modbus/TCP SENTRON PACVous trouverez dans le tableau 02, la liste des matériels utilisables avec les logiciels "SIMATIC Modbus/TCP 20 SENTRON PAC" (Numéro d'article: 6AV6676-6MA30-0AX0), "SIMATIC Modbus/TCP 100 SENTRON PAC" (Numéro d'article: 6AV6676-6MA30-1AX0) et "SIMATIC Modbus/TCP 512 SENTRON PAC" (Numéro d'article: 6AV6676-6MA30-2AX0).\nTableau 03 Des informations concernant les ports validés sur les CPU-PN sont disponibles dans l'article Nr: 34010717.\nPilote chargeable, blocs de communication, Modbus, redondance\nCombien d'équipements peuvent être raccordés à un S7-300/S7-400 avec le protocole Modbus/TCP ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: DescriptionCet article montre combien d'équipements peuvent être raccordés à un S7-300/S7-400 avec le protocole Modbus/TCP.\nCommunication via CP343-1Une liaison est occupée pour chaque équipement Modbus/TCP raccordé.\nLe nombre maximum de liaisons - et donc le nombre maximum d'équipements Modbus/TCP pouvant être raccordés - se trouve dans les caractéristiques techniques du CP sous "Performance / Communication ouverte". Le nombre de liaisons possibles pour la communication ouverte ou à l'aide des blocs SEND/RECEIVE indique combien d'équipements Modbus/TCP au maximum il est possible de raccorder au CP343-1.\nIl n'y a pas de restrictions par rapport aux contrats SEND/RECEIVE exploitables simultanément.\nCommunication via CP443-1Une liaison est occupée pour chaque équipement Modbus/TCP raccordé.\nLe nombre maximum de liaisons - et donc le nombre maximum d'équipements Modbus/TCP pouvant être raccordés - se trouve dans les caractéristiques techniques du CP sous "Performance / Communication ouverte". Le nombre de liaisons possibles pour la communication ouverte ou à l'aide des blocs SEND/RECEIVE indique combien d'équipements Modbus/TCP au maximum il est possible de raccorder au CP443-1.\nIl existe une limitation pour la CPU par rapport aux contrats SEND/RECEIVE exploitables simultanément. Une transmission de données jusqu'à 240 octets occupe 1 ressource de liaison dans la CPU. Une transmission de données avec plus de 240 octets occupe 2 ressources de liaison dans la CPU. En tenant compte de l'entête Modbus/TCP, cela signifie que 2 ressources de liaison sont occupées dans la CPU à partir de 115 registres ou 1825 bobines/entrées.\nVous trouverez le nombre maximum d'appels de fonction dans les caractéristiques techniques de la CPU sous "Communication compatible S5 > Nombre de contrats SEND/AG-RECV simultanés par CPU, max.".\nPar l'imbrication des contrats déclenchés, on peut raccorder autant d'équipements que le CP peut en gérer. Ces équipements seront, le cas échéant, interrogés les uns après les autres.\nCommunication via l'interface PROFINET de la CPU\nSIMATIC S7 est client Modbus/TCPLorsque le SIMATIC S7 est exploité en tant que client Modbus/TCP, le nombre d'équipements Modbus/TCP pouvant être raccordés est théoriquement illimité. Une liaison peut être coupée via l'entrée "DISCONNECT" du bloc fonctionnel Modbus/TCP pour être ensuite rétablie vers un autre équipement.\nLe nombre maximum d'équipements pouvant être exploités simultanément est limité par le nombre maximal de liaisons. Vous trouverez le nombre maximal de liaisons dans les caractéristiques techniques de la CPU sous "Communication IE ouverte > Nombre de liaisons, max.".\nSIMATIC S7 est serveur Modbus/TCPLorsque le SIMATIC S7 est exploité en tant que serveur Modbus/TCP, le nombre de clients Modbus/TCP auxquels un SIMATIC S7 en tant que serveur Modbus/TCP peut accéder est limité par le nombre de liaisons. Vous trouverez le nombre maximal de liaisons dans les caractéristiques techniques de la CPU sous "Communication IE ouverte > Nombre de liaisons, max."\nCommunication redondanteDans le cas d'une redondance unilatérale, 2 liaisons sont nécessaires par équipement Modbus/TCP raccordé. Dans le cas d'une redondance bilatérale, 4 liaisons sont nécessaires. Le nombre maximum de liaisons dépend du CP ou de la CPU, comme décrit dans les paragraphes précédents.\nNoteLorsque plusieurs serveurs Modbus/TCP sont raccordés à un système H, cela réduit fortement le trafic de données. Si du côté de l'installation, deux réseaux séparés ne sont pas nécessaires, il est recommandé dans ce cas d'utiliser une petite CPU de S7-300 en tant que concentrateur de données. C'est ce concentrateur de données qui sera relié de manière redondante au système H.\nUn concentrateur de données est également nécessaire, lorsque les serveurs Modbus/TCP à raccorder ne peuvent pas être redondants (pouvant gérer une seule liaison TCP).\nPourquoi, lors de la compilation d'un diagramme CFC, le message d'erreur "conflit d'horodatage" apparaît-il en liaison avec les FB Modbus/TCP pour CPU S7-400 ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: DescriptionLa bibliothèque NCM et la bibliothèque PCS 7 utilisent différents horodatages pour les blocs FC50 "AG_LSEND" V3.1 et FC60 "AG_LRECV" V3.1. C'est pourquoi un conflit d'horodatage apparaît lors de la compilation d'un diagramme CFC qui contient des blocs fonctionnels Modbus/TCP de la bibliothèque "SIMATIC Modbus/TCP CP" ou "SIMATIC Modbus/TCP RED V2".\nDans le cas d'un conflit d'horodatage, réassignez les blocs FC50 et FC60 selon le manuel Modbus/TCP. La réassignation met à jour l'horodatage et supprime ainsi le conflit.\nPar la suite, vous pouvez réassigner à nouveau les blocs avec les numéros d'origine.\nVous pouvez également utiliser les blocs FC50 et FC60 issus du projet-exemple Modbus/TCP.\nCombien de licences sont nécessaires pour le bloc Modbus/TCP dans le S7-300/S7-400 ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: DescriptionCet article montre quelles licences pour le bloc Modbus/TCP sont nécessaires dans le S7-300/S7-400, et en quel nombre.\nToutes les licences dépendent de la CPU et ne peuvent pas être transférées d'une CPU à une autre. A des fins de tests, les blocs Modbus/TCP peuvent également être exploités sans licence.\nLe tableau ci-dessous montre une vue d'ensemble sur les licences disponibles pour les blocs Modbus/TCP dans le S7-300/S7-400.\nModbus/TCP CP Licence unique\nnuméro d'article: 2XV9450-1MB00\nCommunication Modbus via CP\nvalable pour 1 CPU\nindépendamment du nombre de CP enfichés et d'appareils raccordés\nModbus/TCP RED V2 Licence unique\nnuméro d'article: 2XV9450-1MB11\nCommunication Modbus redondante via CP pour S7-400(H) et S7-300\nvalable pour 1 paire de CPU dans un système H ou une CPU single avec CP\nModbus/TCP PN CPU Licence unique\nnuméro d'article: 2XV9450-1MB02\nCommunication Modbus via l'interface PROFINET intégrée\nindépendamment du nombre d'appareils raccordés\nModbus/TCP PN RED Licence unique\nnuméro d'article: 6AV6676-6MB10-0AX0\nCommunication Modbus redondante via l'interface PROFINET intégrée des CPU S7-400(H) et S7-300\nvalable pour 1 paire de CPU dans un système H ou une CPU single\nModbus/TCP 20 SENTRON PAC Licence unique\nnuméro d'article: 6AV6676-6MA30-0AX0\nCommunication via l'interface PROFINET intégrée pour lire des valeurs dans des appareils SENTRON PAC 3200 et SENTRON PAC 4200\npour le raccordement de 20 appareils PAC maximum\nModbus/TCP 100 SENTRON PAC Licence unique\nnuméro d'article: 6AV6676-6MA30-1AX0\npour le raccordement de 100 appareils PAC maximum\nModbus/TCP 512 SENTRON PAC Licence unique\nnuméro d'article: 6AV6676-6MA30-2AX0\npour le raccordement de 512 appareils PAC maximum\nQuels sont les contrôleurs IO et les IO-Devices qui prennent en charge dans STEP 7 (TIA Portal) les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, MRPD, PROFIenergy, Shared-Device, MSI/MSO, I-Device, fonctionnement isochrone et traitement des options ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence:\nDescriptionCet article contient un aperçu des contrôleurs PROFINET IO et des IO-Devices pour lesquels vous pouvez configurer les fonctions PROFINET suivantes dans TIA Portal :\nEntrée partagée/sortie partagée interne au module (MSI/MSO)\nVous pouvez configurer les fonctions PROFINET ci-dessus dans TIA Portal pour les contrôleurs PROFINET IO suivants.\nIO-Controller_PROFINET_functions_TIAPortal_en.pdf ( 76 KB ) Vous pouvez configurer les fonctions PROFINET ci-dessus dans TIA Portal pour les IO-Devices suivants .\nIO-Device_PROFINET_functions_TIAPortal_en.pdf ( 75 KB ) NoteVous trouverez un aperçu des contrôleurs PROFINET IO et des IO-Devices de SIMOTION et SINAMICS qui prennent en charge les fonctions PROFINET ci-dessus dans l'article ID 49311792.\nCommunication Temps réel isochrone (IRT)Mode de transmission synchronisé pour l'échange cyclique de données IRT entre appareils PROFINET. Une bande passante réservée est mise à la disposition des données IRT durant le cycle d'émission. La bande passante réservée permet de s'assurer que les données IRT puissent être transmises pendant des périodes réservées et synchronisées même en cas de trafic important sur le réseau (dû à la communication TCP/IP ou à une communication RT additionnelle).\nDémarrage prioriséLe démarrage priorisé désigne la fonctionnalité PROFINET qui permet d'accélérer le démarrage des IO-Devices (périphérie décentralisée) dans un réseau PROFINET IO à communication RT et IRT.\nMedia Redundancy Protocol (MRP) La redondance de support est une fonction pour garantir une disponible du réseau et de l'installation. Les chemins de transmission redondants (topologie en anneau) s'assurent qu'en cas de perte d'un chemin de transmission, un chemin alternatif est disponible.\nMedia Redundancy with Planned Duplication (MRPD)Il est possible d'obtenir des temps de mise à jour plus courts (avec IRT) d'une redondance des supports avec l'extension MRP "Media Redundancy with Planned Duplication" (MRPD.MRPD est basé sur IRT avec une "performance élevée" et MRP. Afin de parvenir à une redondance des supports avec des temps de mise à jour plus courts, les périphériques PROFINET impliqués dans l'anneau envoient leurs données dans les deux sens. Les appareils reçoivent ces données aux deux ports anneaux, ce qui supprime le temps de reconfiguration de l'anneau. Comme pour MRP, un gestionnaire de redondance empêche la circulation de télégrammes de données.\nPROFIenergyFonction pour l'économie d'énergie dans le process, par exemple dans les temps d'arrêt par une déconnexion brève de l'alimentation des capteurs et des charges par groupes de potentiel via des commandes PROFIenergy standardisées.\nVous trouverez d'autres informations sur PROFIenergy dans les manuels disponibles en téléchargement aux articles ID suivants:\nSIRIUS Démarreur moteur M200D pour PROFIBUS / PROFINET\nShared-DeviceIO-Device qui met ses données à disposition de plusieurs contrôleurs IO.\nEntrée partagée/sortie partagée interne au module (MSI - Module-internal Shared Input/MSO - Module-internal Shared Output)La fonction Entrée partagée interne au module (MSI) permet qu'un module d'entrées mette ses données à la disposition de jusqu'à quatre contrôleurs IO. Chaque contrôleur peut accéder en lecture aux mêmes voies.\nLa fonction Sortie partagée interne au module (MSO) permet qu'un module de sorties mette ses données de sortie à la disposition de jusqu'à quatre contrôleurs IO. Un contrôleur IO a l'accès en écriture. Les autres contrôleurs IO peuvent accéder en lecture seule aux mêmes voies.\nI-DeviceLa fonction "I-Device" (IO-Device intelligent) d'une CPU permet d'échanger des données de manière déterministe avec un contrôleur IO et d'utiliser ainsi la CPU en tant qu'unité intelligente de prétraitement de process partiel par exemple. L'I-Device est relié en tant que IO-Device à un contrôleur IO de niveau supérieur.\nMode synchronisme d'horloge des données processLes données de process, le cycle de transmission via PROFINET IO et le programme utilisateur sont synchronisés pour atteindre le plus haut niveau de déterminisme. Les données d'entrée et de sortie de la périphérie répartie sur l'installation sont acquises et écrites à des intervalles de temps identiques. Le cycle PROFINET IO équidistant fournit pour cela le top d'horloge.\nContrôle de configuration (Traitement des options)Le traitement des options vous permet de préparer le système d'automatisation à de futures extensions et modifications. Le traitement des options signifie que vous configurez la structure maximale planifiée de votre système d'automatisation et, plus tard, vous la faites varier de manière souple par le programme utilisateur.\nInformations complémentairesVous trouverez un aperçu des contrôleurs PROFINET IO et des IO-Devices qui prennent en charge les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, MRPD, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device, mode isochrone, redondance système et contrôle de configuration dans STEP 7 V5.5 dans l'article ID 44383954.\nCombien de ressources de communication sont affectées à un S7-300 ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: DescriptionDans un automate S7-300, il existe différents types de ressources de communication, qui doivent être considérées individuellement en sachant toutefois qu'elles ont une influence les unes par rapport aux autres. En effet, vous devez prendre en compte les différentes propriétés de la CPU et du CP pour calculer le nombre maximal de ressources de communication possible. Les ressources de communication possibles sont les suivantes : Nombre de liaisons S7\nNombre d'instance dans la CPU\nNombre de liaisons de type "Open User Communication" (OUC) dans la CPU (blocs TCON, TSEND etc...)\nNombre de liaisons dans le CP\nNombre d'instance dans le CP\nLe nombre de liaisons de communication S7 et de communication OUC possible dans une CPU et un CP limite le nombre maximal de liaisons utilisables. Les blocs T de communication ( TCON, TSEND, TRCV et TDISCON) sont utilisés par la CPU pour établir une liaison de communication OUC. Ce type de liaison n'est établie que lorsque la CPU traite ces blocs T et ne nécessite aucune configuration au préalable. Si vous utilisez plus de liaisons que le nombre permis, une erreur sur le bloc TCON apparaîtra au démarrage du bloc .\nCette restriction du nombre de liaisons est valable uniquement pour les liaisons de communication S7. Cela inclut aussi les liaisons pour les PG/PC, les pupitres IHM et les liaisons de communication de base S7.\nIl est possible également d'utiliser un module CP pour traiter des liaisons de communication S7 ou des liaisons de communication de type "Open User Communication". Ces dernières nécessitent une configuration des liaisons dans le logiciel NetPro. Les blocs de communication AG_SEND et AG_RECV doivent être utilisés pour émettre et recevoir les données.\nLe nombre d'instances créées restreint le nombre de contrats d'émission et de réception fonctionnant en parallèle à travers les liaisons de communication S7. En d'autres termes, cela dépend de la capacité d'appels des instances des blocs PUT, GET, BSEND, BRCV, USEND et URCV.\nExempleVous trouverez dans le tableau ci-dessous les propriétés pour une CPU 317-2 PN/DP (Nr d'article : 6ES7317-2EK14-0AB0) et un CP343-1 (Nr d'article : 6GK7343-1EX30-0XE0) pour une mise en oeuvre des types de communication suivantes :\nInstances de communication Données techniques\nNombre de liaisons de communication ouverte\nNombre de liaisons S7\nRestrictions pour les liaisons S7\n16 liaisons max pour la communication S7,\n30 liaisons max pour la communication de base S7 ,\n31 liaisons max pour les pupitres PG/OP\nTableau 01 Communication S7Vous pouvez configurer un maximum de 16 liaisons de communication S7 dans une CPU. Les 16 autres ressources sont réservées pour les PG, OP et liaisons de communication de base S7.\nVous pouvez également, via un module CP, configurer 16 liaisons de communication S7. Dans ce cas, la CPU occupe une ressource de liaison dès qu'au moins une liaison S7 ou une liaison PG/OP fonctionne sur le CP. Ici, il n'importe pas si une ou seize liaisons S7 sont actives sur le CP. Une seule ressource de liaison S7 est occupée par la CPU. La ressource de liaison S7 utilisée par la CPU fait partie des ressources de l'une des liaisons S7 configurées, et non une des 16 ressources supplémentaires destinées à une PG, OP ou la communication de base S7. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des valeurs maximales de liaisons S7 possibles.\nNombre de modules CP\nNombre de liaison configurables par CP\nNombre de liaison configurables par CPU\nNbre d'autres liaisons (PG-, OP-, communication de base S7) configurables par CPU\n0 (la CPU est présente uniquement)\nTableau 02 Communication ouverte "Open User Communication"\nA l'aide du bloc TCON vous pouvez établir jusqu'à 16 liaisons (TCP, ISO-on-TCP, UDP) dans une CPU. Ce nombre n'est pas dépendant des autres ressources de communication utilisées, ni du type de liaison de communication. Vous pouvez configurer jusqu'à 16 liaisons de communication ouverte pas module CP. Ces ressources sont partagées avec les ressources de communication S7. Un CP peut établir un maximum de 16 liaisons (mixtes S7 et communication ouverte).\nDans un CP, la communication ouverte n'occupe aucune ressource de liaison dans la CPU. Ces ressources sont partagées avec celles destinées aux liaisons S7. Si vous configurez uniquement des liaisons de communication ouverte, aucune ressource de liaison S7 ne sera occupée dans la CPU. Les blocs de communication AG_SEND/AG_RECV utilisent les fonctionnalités de lecture et écriture des données d'enregistrement. C'est pour cette raison qu'aucune ressource de liaison n'est utilisée par la CPU. Il n'y a pas de limite d'appel de ces blocs de communication.\nInstances de communicationDans une CPU, vous pouvez exécuter en parallèle jusqu'à 32 instances de contrats de communication S7. Si ce nombre est dépassé, les instances supplémentaires sont rejetées avec une erreur. Vous pouvez continuer à lancer d'autres contrats de communication uniquement si une instance en cours d'utilisation a terminé son contrat sur la liaison S7. Il est possible ensuite d'utiliser l'instance sur une autre liaison S7. Vous pouvez configurer jusqu'à 16 instances sur un module CP. Par exemple, il vous est possible d'envoyer et de recevoir des données via huit liaisons S7 ou uniquement recevoir ou émettre via 16 liaisons S7. Il n'est pas possible d'émettre et de recevoir sur les 16 liaisons S7. Cette règle s'applique même si vous attendez qu'un contrat soit terminé pour lancer un contrat sur une autre liaison S7. La valeur de 16 instances est une valeur absolue qui, dès qu'elle est dépassée, est rejetée par le CP.\nCommunication S7 et communication ouverte en fonctionnement parallèleIl est possible d'exécuter en parallèle une communication S7 et une communication ouverte (OUC). Ces communications n'occupent aucune autre ressource dans la CPU. Les deux services de communication partagent la ressource dans le CP. Un nombre maximal de 16 instances de communication est possible dans le CP.\nD'autres informations à propos des ressources de communication des CPU et des CP sont disponibles dans les manuels techniques des CPU et des CP.\nVous trouverez dans l'article Nr 16767769 une vue d'ensemble des ressources de communication pour les CP Industrial Ethernet .\nVous trouverez dans l'article Nr 18909487 une vue d'ensemble des ressources de communication pour les CPU S7-300 équipées d'une interface PROFINET intégrée.\nComment charger les données 3D, CAx et ePLAN pour les produits SIMATIC ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: GuideDans la base de données globale de Siemens, vous pouvez obtenir rapidement et simplement les informations à jour sur les données 3D, CAx et ePLAN. En fonction de la disponibilité pour chacun des produits, vous pouvez télécharger les données suivantes :\nDimensions 2D et modèles 3D,\nSchémas côtés et fiches techniques,\nMacros ePLAN electric (format d'échange edz),\nSchémas des connexions,\nManuels ou guides d'utilisation,\nCourbes, photos des produits et certificats.\nPour réaliser le téléchargement des données CAx des produits SIMATIC, nous vous recommandons la procédure suivante :\nOuvrez la page d'accueil du panier CAx à l'aide du lien suivant :\nA l'intérieur de la page d'accueil, cliquer sur le bouton "Aller au panier CAx".\nRemarque :Pour les étapes suivantes, vous avez besoin d'un compte gratuit.\nVous devez indiquer le numéro d'article du produit SIMATIC souhaité. Pour cela, dans CAx-Download-Manager, cliquez sur "Nouveau" et, dans la boîte de dialogue suivante, sur "Ajouter / charger le/les numéro(s) de produit".\nIndiquez le numéro de produits dans la boîte de dialogue "CAx - nouveau téléchargement" et validez avec "OK".\nSi vous avez indiqué plusieurs produits, vous pouvez choisir combien d'éléments doivent être affichés par page. Cliquez ensuite sur le bouton "Suivant" pour afficher la boîte de sélection des types de données CAx.\nVous pouvez alors choisir les types de documents nécessaires (figure 04). Cliquez ensuite sur "Suivant".\nDans la boîte de dialogue suivante, choisissez les options pour vos documents (langues, types de courbes, ...) et cliquez sur "Suivant".\nVos types de documents pour le produit sélectionné sont ensuite listés. Dans le champ en haut "Téléchargement CAx", indiquez un nom pour votre téléchargement et cliquez sur le bouton "Créer un téléchargement CAx".\nUne vérification de votre contrat d'export est alors démarrée et vous recevez le message que votre contrat a été déposé dans CAx-Download-Manager. Cliquez sur le bouton "Aller au CAx Download Manager". Le téléchargement apparaît alors dans le Download-Manager (figure 06) avec le statut "Traitement en cours". Le temps d'attente peut durer plusieurs minutes.\nA la fin de la vérification, le statut passe de "Traitement en cours" à "Terminé" et le téléchargement est validé. Vous pouvez alors télécharger vos données.\nVous pouvez également lancer le téléchargement plus tard ou ajouter d'autres produits. Pour chaque produit, vous recevez une indication jusqu'à quand le téléchargement est disponible.\nLes figures de cet article ont été créées avec Internet Explorer 8 sou MS Windows 7 (64 bits).\nQuelles sont les différences entre les logiciels OPEN MODBUS / TCP Redondant V1 et OPEN MODBUS / TCP Redondant V2 ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: DescriptionL'utilisation d'un des deux produits ci-dessous permet d'établir une communication OPEN MODBUS / TCP entre un équipement tiers et une station S7-400 H ou une station S7-300/400 équipée de deux coupleurs :\nOPEN MODBUS / TCP Redondant V1 (Référence de commande : 2XV9450-1MB01)\nOPEN MODBUS / TCP Redondant V2 (Référence de commande : 2XV9450-1MB11)\nIl est conseillé d'utiliser OPEN MODBUS / TCP Redondant V2.\nLe produit "OPEN MODBUS / TCP Redondant V1 (numéro d'article : 2XV9450-1MB11) ne peut plus être commandé depuis le 01.10.2014.\nA quoi faut-il prendre garde en cas d'activation de la fonction "SNMP" dans la configuration des modules de sécurité ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: DescriptionLe module de sécurité prend en charge la transmission d'informations de gestion via le protocole Simple Network Management Protocol (SNMP). Pour cela, un "agent SNMP" est installé sur le module de sécurité qui reçoit et répond aux requêtes SNMP.\nLes informations sur les propriétés des appareils prenant en charge SNMP sont stockées dans les fichiers dénommés MIB (Management Information Base) pour lesquels l'utilisateur doit disposer des droits nécessaires.\nSNMPv1En SNMPv1, une "Community String" est envoyée également. "Community String" est comme un mot de passe qui est envoyé en même temps que la requête SNMP. Si "Community String" est correct, le module de sécurité répond avec les informations demandées. Si la chaîne de caractères est erronée, le module de sécurité rejette la requête et ne répond pas.\nPour la commande des droits d'accès dans l'agent SNMP, le module de sécurité utilise les valeurs par défaut suivantes pour la "Community String" :\npour les accès en lecture : public\npour les accès en lecture et en écriture : private\nNoteDans l'outil Security Configuration Tool (SCT), l'accès en écriture via la chaîne Community String "private" est configurable par l'activation de la fonction "allow write access via Community String "private"". Les modules de sécurité SCALANCE S V3 ne prennent pas en charge l'écriture de valeurs via SNMP et ne réagissent pas aux accès en écriture. Il n'y a pas de messages d'erreur ou d'incohérences dans le projet lorsque vous enregistrez les paramétrages .\nSNMPv3 En SNMPv3, il est possible de transférer des données cryptées pour des analyses réseau. Les modules de sécurité SCALANCE S ne prennent pas en charge l'écriture de valeurs via SNMP.\nVous trouverez des informations détaillées sur le sujet de la sécurité avec Industrial Ethernet dans le manuel "SIMATIC NET Industrial Ethernet Security Notions de base et application Manuel de configuration". Ce manuel est disponible dans l'article ID 56577508.\nQuels sont les modules de sécurité qui prennent en charge la fonction DNS dynamique (DDNS) ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: Description En utilisant le DNS, il est possible d'accéder à un module avec une adresse IP dynamique via son nom "Fully Qualified Domain Name (FQDN)".\nLe module de sécurité indique l'IP WAN actuelle au travers de laquelle le module est accessible à un fournisseur pour le DNS dynamique (par exemple DynDNS.org, no-ip.com). Le fournisseur assure qu'il est répondu aux requêtes DNS sur le nom FQDN du module avec l'adresse IP WAN du module.\nLe tableau ci-dessous montre quels modules de sécurité prennent en charge le DNS dynamique.\nSupport du DNS\nSOFTNET Security Client (SSC) (à partir du firmware V3)\nSCALANCE S (à partir du firmware V4)1)\nSCALANCE M-800, MD741-1\nCP 343-1, CP 443-1\nOui (seulement pour le serveur mail)\nTableau 01 1) Le SCALANCE S avec firmware V3 peut uniquement transmettre son adresse IP actuelle au serveur DNS (DDNS client), et ne peut résoudre aucun nom de domaine. La mise à jour (Update) du firmware en V4 est disponible dans l'article 84468800.\nLe SCALANCE S prend en charge les services DNS des fournisseurs suivants : DynDNS.org, non-ip.com ou un service défini librement.\nSCALANCE M modules / MD741-1:\nLes SCALANCE M875 et SCALANCE M747-1 sont compatibles avec les services DNS du fournisseur DynDNS.org.\nLe SCALANCE M874 est compatible avec les services DNS des fournisseurs DynDNS.org et non-ip.com.\nPour DNS dynamique, le SCALANCE M et le MD741-1 ont besoin d'une adresse IP qui est accessible depuis Internet.\nInformations complémentaires Davantage d'informations sur les modules de sécurité sont disponibles dans les manuels suivants :\nOù peut-on trouver des informations sur le thème de la "sécurité en environnement industriel" ?\nSIMATIC NET Industrial Ethernet Security SCALANCE S V3.0 Manuel d'installation et de mise en service\nSIMATIC NET Industrial Ethernet Security SCALANCE S V4.0 Manuel d'installation et de mise en service\nSIMATIC NET Industrial Ethernet Security Manuel de configuration de base et applications\nSIMATIC NET Industrial Ethernet Security mise en route\nRouteur UMTS Router avec HSDPA SCALANCE M873-0\nSIMATIC NET Telecontrol SCALANCE M875 Instructions de fonctionnement\nSIMATIC NET S7-400 - Industrial Ethernet CP 443-1 Advanced (GX30) Manuel d'équipement Partie B\nSIMATIC NET S7-300 - Industrial Ethernet S7 CPs pour Industrial Ethernet\nCP 343-1 Advanced (GX30) Manuel d'équipement Partie B\nSIMATIC NET S7-1500 - Industrial Ethernet CP 1543-1 Manuel d'équipement\nSIMATIC NET Industrial Remote Communication Remote Networks SCALANCE M-800 mise en route\nSIMATIC NET Industrial Remote Communication Remote Networks SCALANCE M800 Manuel de configuration de gestion basée sur le Web\nOù peut-on trouver les instructions de paramétrage pour configurer les différentes options d'accès à distance sécurisés (via un tunnel VPN) ?\nTableau 02 Notes de sécurité\nSiemens propose des produits et solutions avec des fonctions de sécurité industrielles qui permettent le fonctionnement sécurisé d'installations, de solutions, de machines, d'appareils et/ou de réseaux. Ce sont des composants importants d'un concept de sécurité industrielle cohérent. Les produits et solutions Siemens continuent d'être développés en prenant en compte ce sujet. Siemens recommande de vous tenir régulièrement informé des mises à jour produit.\nPour le fonctionnement sécurisé des produits et solutions Siemens, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de protection appropriées concernant la sécurité industrielle (concept de protection des cellules, par exemple) et d'intégrer chaque composant dans un concept général de sécurité industrielle respectant les règles de l'art. Cela concerne aussi les produits tiers utilisés. Des informations complémentaires concernant la Sécurité industrielle sont disponibles ici :\nhttp://www.siemens.com/industrialsecurity. Afin de vous tenir informé des mise à jour produit, nous vous recommandons de vous abonner aux lettres d'informations spécifiques aux produits. Des informations complémentaires sur ce sujet sont disponibles sous :\nA quoi faut-il prendre garde lors de l'activation et de l'utilisation des fonctions de sécurité des CP343-1 Advanced et CP443-1 Advanced ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: DescriptionAvec la combinaison de différentes mesures de sécurité comme le pare-feu, un routeur NAT/NAPT et un VPN (Virtual Private Network) via un tunnel IPsec, le CPx43-1 Advanced protège les stations S7-400, S7-300 et également l'ensemble des cellules d'automatismes contre les accès non autorisés.\nLorsque vous activez et utilisez les fonctions de sécurité du CPx43-1 Advanced, assurez-vous que le CP possède l'heure et la date courante. L'heure et la date courante sont significatives, par exemple pour la vérification de la validité des certificats utilisés si vous avez établi une liaison sécurisée par tunnel IPsec vers un ou plusieurs modules de sécurité.\nSi vous ne récupérez pas l'heure de la station (CPU), vous pouvez synchroniser l'horloge avec la méthode SIMATIC ou avec le protocole Network Time Protocol (NTP).\nAutres informationsVous trouverez d'autres informations sur la synchronisation de l'heure dans les articles suivants :\nComment configurer le SIMATIC S7-300 en tant que maître ou esclave d'horloge pour la synchronisation de l'heure via Industrial Ethernet avec la méthode SIMATIC ?\nComment configurer le SIMATIC S7-400 en tant que maître ou esclave d'horloge pour la synchronisation de l'heure via Industrial Ethernet avec la méthode SIMATIC ?\nQuels modules SIMATIC S7-300/S7-400 supportent les télégrammes de synchronisation d'horloge via serveur NTP et comment active-t-on ce type de synchronisation d'horloge ?\nA quoi faut-il prendre garde lors du passage de l'ancien module au nouveau CP443-1 ou CP443-1 Advanced ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence:\nDescription L'article suivant décrit les points auxquels il faut prendre garde lors du passage de l'ancien module CP443-1 au nouveau CP443-1 ou CP443-1 Advanced.\nmigration_e.pdf ( 287 KB ) Comment faire pour vérifier l'authenticité des modules Siemens CP343-1 et CP443-1 ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: DescriptionLes modules Siemens ci-dessous possèdent des certificats d'authenticité et de copyright :\nà partir de la V3.0\nà partir de la V3.0,\nIndice matériel 7\nTableau 01 La valeur de l'algorithme HASH du MD5 et le copyright des modules cités précédemment sont les suivants :\nInformation du certificat d'authenticité\nValeur / Spécification\nValeur de hachage du MD5\nDonnées du copyright\nOriginal Siemens Equipment\nTableau 02 Pour vérifier les informations du certificat et de copyright de vos modules et ainsi contrôler que vous possédez bien des modules Siemens, veuillez suivre les instructions décrites ci-après :\nEtablissement de la liaison entre le module et la console (PG/PC) Raccordez votre console (PG/PC) au module via Industrial Ethernet pour établir une liaison avec le module et pouvoir ainsi lire les informations lues via STEP 7 V5.5 ou via les fonctions diagnostics du serveur Web. Les informations d'état du module comprennent notamment le certificat d'authenticité et de copyright.\nLecture et affichage des informations du module via STEP 7 V5.5 dont notamment le certificat d'authenticité et de copyright.\nA partir du SIMATIC Manager, sélectionnez le module concerné et choisissez le menu "Système cible > Diagnostic/Réglage > Etat du module".\nDans la fenêtre de dialogue "Etat du module", cliquez sur le bouton "Diagnostic spécial" pour afficher les informations du module dans la fenêtre de diagnostic NCM S7\nDans la fenêtre de navigation du diagnostic NCM S7, sélectionnez le champ "Module".\nDans la zone d'affichage de droite, vous trouverez le certificat d'authenticité via le champ de données "Données de certificat du module ". Comparez cette valeur MD5 à celle affichée dans le tableau 02. Toujours dans cette même zone d'affichage, vous trouverez le champ de données "données de Copyright". Comparez cette valeur de copyright à celle affichée dans le tableau 02.\nLecture et affichage des informations du module via la fonction de diagnostic du serveur Web dont notamment le certificat d'authenticité et de copyright.\nA l'aide d'un navigateur Internet, par exemple Internet Explorer, veuillez accéder au serveur Web du module avec lequel vous souhaitez lire les données d'informations du module.\nDans la fenêtre de dialogue dans la partie diagnostic du serveur Web, sélectionnez le champ "Identification".\nRésuméSi la valeur de l'algorithme de hachage MD5 et celui du copyright concordent exactement avec celles spécifiées dans le tableau 02, vous disposez d'un module SIEMENS authentifié.\nA quoi faut-il prendre garde lorsqu'un port des CP343-1, 6GK7343-1CX10-0XE0 et 6GK7343-1EX30-0XE0 avec un Firmware V2.1 ou supérieur est utilisé en 10 Mbit/s en semi-duplex ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: DescriptionSi vous utilisez un port des CP343-1, 6GK7343-1CX10-0XE0 et 6GK7343-1EX30-0XE0 avec un Firmware V2.1 ou supérieur en 10 Mbit/s en semi-duplex, il peut arriver qu'en cas d'inactivité du port concerné, des télégrammes DCP soient émis bien que la fonction "Fin de l'acquisition de partenaires accessibles" soit activée dans les propriétés du port > onglet "Options" sous Boundaries.\nQuels sont les contrôleurs IO et les IO-Devices qui prennent en charge dans STEP 7 V5.5 les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, MRPD, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device, fonctionnement isochrone, redondance système et traitement des options ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: DescriptionCet article contient un aperçu des contrôleurs PROFINET IO et des IO-Devices pour lesquels vous pouvez configurer les fonctions PROFINET suivantes dans STEP 7 V5.5 :\nIO-Controller_PROFINET_functions_en.pdf ( 72 KB ) Vous pouvez configurer les fonctions PROFINET ci-dessus dans STEP 7 V5.5 pour les IO-Devices suivants\nIO-Device_PROFINET_functions_en.pdf ( 72 KB ) NoteVous trouverez un aperçu des contrôleurs PROFINET IO et des IO-Devices de SIMOTION et SINAMICS qui prennent en charge les fonctions PROFINET ci-dessus dans l'article ID 49311792.\nCommunication Temps réel isochrone (IRT) Mode de transmission synchronisé pour l'échange cyclique de données IRT entre appareils PROFINET. Une bande passante réservée est mise à la disposition des données IRT durant le cycle d'émission. La bande passante réservée permet de s'assurer que les données IRT puissent être transmises pendant des périodes réservées et synchronisées même en cas de trafic important sur le réseau (dû à la communication TCP/IP ou à une communication RT additionnelle).\nMedia Redundancy Protocol (MRP)La redondance de support est une fonction pour garantir une disponible du réseau et de l'installation. Les chemins de transmission redondants (topologie en anneau) s'assurent qu'en cas de perte d'un chemin de transmission, un chemin alternatif est disponible.\nMedia Redundancy with Planned Duplication (MRPD) Il est possible d'obtenir des temps de mise à jour plus courts (avec IRT) d'une redondance des supports avec l'extension MRP "Media Redundancy with Planned Duplication" (MRPD.MRPD est basé sur IRT avec une "performance élevée" et MRP. Afin de parvenir à une redondance des supports avec des temps de mise à jour plus courts, les périphériques PROFINET impliqués dans l'anneau envoient leurs données dans les deux sens. Les appareils reçoivent ces données aux deux ports anneaux, ce qui supprime le temps de reconfiguration de l'anneau. Comme pour MRP, un gestionnaire de redondance empêche la circulation de télégrammes de données.\nEnvoyer et recevoir les enregistrements (PROFIenergy)\nRedondance systèmeLa redondance système est le raccordement d'IO-Devices via PROFINET pour lequel une liaison de communication existe entre chaque IO-Device et chacune des deux CPU H. Cette liaison de communication peut être établie sur n'importe quelle topologie de câblage. La topologie seule d'une installation permet de déterminer si un IO-Device est redondant ou non.\nContrôle de configuration (Traitement des options) Le traitement des options vous permet de préparer le système d'automatisation à de futures extensions et modifications. Le traitement des options signifie que vous configurez la structure maximale planifiée de votre système d'automatisation et, plus tard, vous la faites varier de manière souple par le programme utilisateur.\nInformations complémentairesVous trouverez un aperçu des contrôleurs PROFINET IO et des IO-Devices qui prennent en charge les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, MRPD, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device, mode isochrone et contrôle de configuration dans STEP 7 (TIA Portal) dans l'article ID 102325771.\nComment obtenir l'extension de firmware pour le CP 343-1 ERPC pour la connexion à une base de données ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: Description :L'extension de firmware du CP 343-1 ERPC pour la connexion à la base de données "deviceWISE Embedded Edition for SIMATIC S7" est proposée par ILS Technology. Pour pouvoir utiliser la fonctionnalité de base de données, vous avez besoin des produits suivants de ILS Technology :\ndeviceWISE Embedded Edition for SIMATIC S7 Runtime Chaque CP 343-1 ERPC a besoin d'une licence Runtime pour activer les fonctions de base de la liaison avec la base de données. Avec cette licence Runtime, le CP 343-1 ERPC peut communiquer avec jusqu'à 5 automates\nDatabase Transport Avec Database Transport, ILS Technology désigne le pilote vers la base de données avec laquelle vous souhaitez relier l'automate. Le pilote Database Transport existe par exemple pour les systèmes de base de données DB2, Oracle, MySQL, Microsoft SQL. Vous trouverez d'autres informations sur les bases de données prises en charge ici.\nNote:Vous ne pouvez pas modifier la version des fichiers !\nVersions validées de deviceWISE Embedded Edition for SIMATIC S7 Les versions testées et validées par Siemens de deviceWISE Embedded Edition for SIMATIC S7 de ILS Technology sont :\nQuels sont les modules SIMATIC S7-300/S7-400 qui supportent les télégrammes de synchronisation d'horloge NTP et comment activer ce type de synchronisation d'horloge ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: IntroductionNTP (network time protocol) est une méthode générale pour la synchronisation d'horloge système en réseau local et global. La méthode de travail NTP se distingue fondamentalement des autres principaux protocoles. NTP ne synchronise pas simplement toutes les horloges entre elles, mais il forme une hiérarchie des serveurs d'horloge NTP et des clients NTP. Un niveau de hiérarchie sera défini en "Strate", où "Strate-1" représente le plus haut niveau. Des serveurs d'horloge de ce niveau se synchronisent sur une source horloge de référence, qui peut être par ex. une horloge radio, un récepteur GPS ou un Modem-Service Horloge. Des serveurs Strate-1 mettent leur horloge à la disposition de plusieurs clients NTP dans le réseau, qui ont été définis en tant que "Strate-2".\nLes stations ET 200M doivent toujours être équipées de modules de bus actifs (6ES7195-7HB00-0XA0 ou 6ES7195-7HC00-0XA0), même si avec les CPU S7-300, la fonction "débrochage à chaud des modules de périphérie" n'est pas possible. Quels types de liaisons/protocoles sont supportés en standard par les CPUs S7-300/400 et les CPs ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: Guide :Vous pouvez intégrer votre automate dans différents sous-réseaux en fonction des CPU S7-300/400 et des CP utilisés. Pour raccorder l'automate à ces sous-réseaux, vous pouvez utiliser les types de liaisons et protocoles suivants :\nQuels sont les partenaires PROFINET qui prennent en charge la mise en service automatique (échange d'appareils sans support amovible) avec une configuration de la topologie et l'échange d'appareil sans configuration de la topologie ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence:\nDescriptionLes IO-Devices avec mise en service automatique (échange d'appareils sans support amovible) peuvent être échangés de manière simple :\naucun support amovible (par exemple une carte mémoire) sur lequel le nom d'appareil est enregistré n'est nécessaire.\nle nom d'appareil n'a pas à être attribué avec la PG.\nL'IO-Device échangé obtient son nom d'appareil de la part du contrôleur IO et non pas du support amovible ou de la PG. Pour cela, le contrôleur IO se base sur la topologie configurée et sur les relations de voisinage déterminées par les IO-Devices. Tous les appareils participants doivent prendre en charge le protocole LLDP (link Layer Discovery Protocol). La topologie configurée doit correspondre à la topologie réelle.\n36752540_PROFINET_IO_Controller_list_en.pdf ( 6 KB ) Les IO Devices suivants prennent en charge la mise en service automatique (échange d'appareils sans support amovible) :\n36752540_PROFINET_IO_Device_list_en.pdf ( 53 KB ) Si le nom d'appareil est enregistré sur l'adaptateur de bus (BA 2xRJ45 ou 2xFC), l'échange d'appareil peut également se faire sans PG ni configuration de topologie.\nDifférents cas de figure se présentent lorsque l'enregistrement se fait sur l'adaptateur de bus et le module d'interface.\nModule d'interface vide\nModule d'interface avec nom d'appareil\nAdaptateur de bus vide\naucun nom d'appareil disponible\nLe nom d'appareil provenant du module d'interface est utilisé et copié sur l'adaptateur de bus.\nAdaptateur de bus avec nom d'appareil\nle nom d'appareil provenant de l'adaptateur de bus est utilisé et copié sur le module d'interface.\nle nom d'appareil provenant de l'adaptateur de bus est utilisé et copié sur le module d'interface, si celui-ci en contient un autre.\nLe nom d'appareil est également enregistré sur l'adaptateur de bus pour les modules d'interface suivants :\nET 200SP IM155-6 PN HF avec la référence 6ES7155-6AU00-0CN0\nQuels sont les partenaires PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PN étendu et que doit-on configurer ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: DescriptionLe diagnostic PROFINET étendu permet d'utiliser des fonctions comme le diagnostic et le paramétrage des interface Ethernet intégrées (par exemple, le diagnostic de fibres optiques et la configuration de la topologie). Les IO Devices PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PROFINET étendu sont configurés dans la configuration matérielle de STEP 7. Ils sont disponibles dans le catalogue du matériel et disposent de ports supplémentaires ou de modules d'interface en tant que sous-emplacements de l'emplacement du module. D'autres informations relatives au diagnostic PROFINET et au changement de modèle d'équipement PROFINET dans le monde SIMATIC figurent dans le manuel "SIMATIC PROFINET avec STEP 7 V12", dans l'article 49948856.\nExempleET200S avec diagnostic PROFINET étendu\nLes contrôleurs IO suivants prennent en charge le diagnostic PROFINET étendu\nLogiciel SIMATIC NET PC\nTableau 01 Les IO Devices suivants peuvent utiliser le diagnostic PROFINET étendu:\nModules ET 200S\nà partir de6ES7151-3BB21-0AB0\nà partir de 6ES7151-3AA20-0AB0\nà partir de 6ES7151-3BA20-0AB0\nà partir de 6ES7151-3BA50-0AB0\nModules ET 200M\nModules ET 200pro\nà partir de 6ES7154-4AB00-0AB0\nProduits SCALANCE X500\nTableau 02 Les IO Devices PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PROFINET étendu ne peuvent être exploités qu'avec des contrôleurs PROFINET IO qui prennent également en charge le diagnostic PROFINET étendu.\nPour quelques IO Devices PROFINET ci-dessus, il existe un fichier GSDML de migration pour que l'IO Device PROFINET puisse être exploité avec un contrôleur PROFINET IO qui prend en charge le diagnostic PROFINET étendu.\nNoteLes applications suivantes fournissent une description détaillée, y compris avec un exemple de programmation, des possibilités de diagnostic dans un système PROFINET IO.\n"Méthodes de diagnostic des composants réseau PROFINET (PROFINET IO, SNMP, WBM)" dans l'article ID: 21566216\n"PROFINET IO – Traitement du diagnostic dans le programme utilisateur" dans l'article ID: 24000238\nUtilisation du C-PLUG avec les composants réseaux et les CP SimaticMasquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence:\nQuelles sont les caractéristiques des services de communication ou des protocoles qui peuvent être utilisés sur un réseau Industrial Ethernet ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: Description:Dans cet article, vous trouverez un aperçu des caractéristiques des services de communication et des protocoles suivants :\nComportement des processeurs de communication lors de transferts de données avec liaisons TCP sans RFC 1006Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence:\nQuels sont les points à prendre en compte à cause de la fonction ICMP-Redirect ( internet control message protocol ) et concernant l'adresse IP du routeur utilisé sur Industrial Ethernet ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: REPONSE:\nA quoi faut-il prendre garde avec la fonction d'auto négociation pour le réglage du mode d'un réseau LAN avec les CP Industrial Ethernet ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: Description:Cet article décrit les points à prendre en compte par rapport aux fonctions d'auto négociation et d'autosensing sur les CP Industrial Ethernet.\nMots-clefs:Réseaux , protocole réseaux, perte de télégramme Quels sont les relations entre les masques de sous-réseau et les adresses IP, y compris dans l'optique "subnetting" et "Supernetting" (Classless Inter Domain Routing CIDR) ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: Note de configuration Avec CIDR, l'affectation d'une adresse IP à une classe de réseau disparaît, de même qu'un éventuel fractionnement (subnetting) en plusieurs réseaux ou le rassemblement (supernetting) de plusieurs réseaux d'une classe. Il n'existe plus qu'un masque de sous-réseau qui répartit l'adresse IP en une partie réseau et une partie ordinateur.\nQuels sont les modules qui prennent en charge la fonction de routage S7 ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: DescriptionLe routage S7 est la transmission de données au-delà des limites des sous-réseaux. Il est ainsi possible d'envoyer des informations via différents réseaux depuis un émetteur vers un récepteur.\nLe routage S7 est possible via les sous-réseaux PROFINET et PROFIBUS. Vous pouvez atteindre des équipements au-delà des limites de sous-réseaux avec la PG/le PC, pour par exemple:\nLes CPUs, CM ou CP doivent être "prête pour le routage".\nTous les équipements accessibles dans un réseau sont configurés et chargés dans un projet STEP 7.\nTous les appareils participants aux passerelles doivent disposer des informations correspondantes, quel sous-réseau est accessible par quel chemin (= informations de routage). Les appareils obtiennent les informations de routage par le chargement de la configuration matérielle dans les CPUs.\nPour les sous-réseaux PROFIBUS : la CPU doit être configurée soit en maître DP ou, si elle est configurée en esclave DP, dans les propriétés de l'interface DP de l'esclave DP, la case à cocher "test, mise en service et routage" doit être cochée.\nCPU SIMATIC S7La liste suivante contient une vue d"ensemble des CPU SIMATIC S7 prenant en charge la fonction de routage S7.\n584459_Overview_CPUs_en.pdf ( 7 KB ) Processeurs de communication (CP)La liste suivante contient une vue d'ensemble des CP PROFIBUS et Industrial Ethernet prenant en charge la fonction de routage S7.\n584459_Overview_CPs_en.pdf ( 16 KB ) Modules FM SIMATIC S7La liste suivante contient une vue d'ensemble des modules FM SIMATIC S7 prenant en charge la fonction de routage S7.\nTableau 02 Modules IM SIMATIC S7La liste suivante contient une vue d'ensemble des modules IM SIMATIC S7 prenant en charge la fonction de routage S7.\nTableau 03 SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot et WinAC MPLa liste suivante contient une vue d'ensemble des SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot et WinAC MP prenant en charge la fonction de routage S7.\nTableau 04 Modules de communication SINAUTLa liste suivante contient une vue d'ensemble des modules de communication SINAUT prenant en charge la fonction de routage S7.\nTableau 05 Remarques\nSi vous envoyez des données depuis un poste de développement raccordé sur PROFINET à un appareil de terrain via PROFIBUS, vous utilisez la fonction "routage d'enregistrements". Vous trouverez d'autres informations sur la fonction "routage d'enregistrements" dans l'article ID 7000978.\nLa station cible n'a pas besoin de prendre en charge la fonction routage S7.\nEn communication ouverte TCP/IP sur Industrial Ethernet à l'aide des blocs T sur CP IE et CPU, pourquoi de nombreux télégrammes différents sont-ils émis lorsque la longueur maximale de 1452 données utiles est transférée ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: DescriptionL'article suivant n'est valable que pour les CP Industrial Ethernet suivants :\nCes modules acceptent la communication ouverte TCP/IP via Industrial Ethernet en utilisant les blocs de communication suivants (blocs T) :\nPour transmettre des paquets de données via une liaison de communication établie\nPour recevoir des paquets de données via une liaison de communication établie\nPour établir une liaison de communication\nPour terminer une liaison de communication existante\nIci, les processeurs de communication n'acceptent que le type de connexion ISO-on-TCP. En conséquence, l'extension de protocole RFC 1006 du protocole TCP/IP est utilisée. Ainsi un maximum de 1452 octets de données utiles sont transmises.\nAvec Industrial Ethernet la taille maximale de segment est de 1460 octets (maxSegmentSize). En conséquence, les 1452 octets de données rentrent dans un télégramme Ethernet, c'est pourquoi les processeurs de communication mentionnés ci-dessus peuvent envoyer les données dans un seul télégramme.\nLes CPUs avec une interface PROFINET intégrée acceptent aussi la communication ouverte TCP/IP via Industrial Ethernet en utilisant les blocs T.\nLe coupleur CP Industrial Ethernet envoie les 1452 octets de données dans un seul télégramme. La CPU S7 envoie le même volume de données dans deux télégrammes.\nPour comprendre cette différence, vous devez visualiser deux enregistrements de réseaux LAN (Local Area Network) :\nLorsqu'une liaison est établie, les deux partenaires de la communication négocient les paramètres de connexion, notamment le paramètre maxSegmentSize. Celui-ci est proposé par le partenaire actif et acquitté ou négocié par le partenaire de communication. La valeur retournée est alors prise en compte pour la liaison de communication.\nUn autre paramètre est MaxTPDUSize, pour la taille maximale de chaque élément de protocole. Si la valeur de ce paramètre est plus grande que celle de maxSegmentSize, l'élément de protocole correspondant doit être transféré en plusieurs segments.\nCi-dessous, nous allons considérer en premier une liaison de communication TCP/IP ouverte entre deux CP IE en utilisant les blocs T.\nPuis, nous considérerons une liaison de communication TCP/IP ouverte entre une CPU et un CP IE en utilisant les blocs T. Cela mettra en évidence pourquoi les données doivent être envoyées en deux télégrammes.\nLiaison de communication entre deux CP IE\nDans la figure 01, vous pouvez voir que le CP IE avec l'adresse IP 140.90.36.1 établie la liaison de manière active et propose une MAXTPDUSize de 2048 octets. Dans l'enregistrement complet, on peut voir que le partenaire de communication (CP IE) acquitte la MAXTPDUSize de 2048 octets. Cette valeur est alors prise en compte pour la liaison de communication. Figure 01\nPour le nombre de télégrammes, cela signifie qu'un seul télégramme doit être envoyé. La longueur de données utiles maximale de 1452 octets ne sera pas limitée ni par la maxSegmentSize ni par la maxTPDUSize. Les deux valeurs sont supérieures à 1452 octets.\nLe CP IE n'a qu'un seul télégramme à envoyer!\nLiaison de communication entre une CPU et un CP IE\nDans la figure 02, vous pouvez voir que la CPU avec l'adresse IP 140.90.37.10 établie la liaison de manière active et propose une MAXTPDUSize de 1024 octets. Dans l'enregistrement complet, on peut voir que le partenaire de communication (CP IE) acquitte la MAXTPDUSize de 1024 octets, alors qu'il prend en charge une maxTPDUSize plus grande (cf. figure 01). Pour la liaison de communication entre CPU et CP IE, c'est une maxTPDUSize de 1024 octets qui est utilisée.\nPour le nombre de télégrammes, cela signifie que la longueur de données utiles maximales de 1452 octets sera émises sur deux télégrammes. La longueur de données utiles maximale est limitée par la maxSegmentSize. Cette valeur est inférieure à 1452 octets.\nLa CPU doit émettre deux télégrammes !\nDe prime abord, tout cela est transparent pour l'utilisateur. Les mécanismes sont coordonnés indépendamment par les niveaux de protocole de communication des deux partenaires. Toutefois, si vous comparez le nombre de télégrammes sur le LAN, vous pouvez observer davantage de télégrammes dans la seconde configuration qui utilise une CPU.\nQuels sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole ISO ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: Description :Historiquement le protocole de transport ISO était considéré comme la couche 4 du modèle de référence ISO-OSI, le premier protocole Ethernet du monde SIMATIC. Le protocole de transport ISO se base sur le protocole ISO, définit dans le TP0 ISO 8073. Le grand avantage de ce protocole se trouve dans la transmission orientée messages des données qui offre un soulagement dans le traitement interne du système d'automatisation.\nComme cependant la couche 3 du modèle de référence manque au protocole de transport ISO, aucun adressage réseau et aucun routage n'est possible.\nEn raison d'une bonne détermination de la transmission de données, le protocole de transport ISO, contrairement au protocole TCP est aussi adapté pour les systèmes à haute disponibilité. Une liaison des systèmes S5 est également possible avec ce protocole\n( 46 KB ) Image 01 - Position dans modèle de référence ISO-OSI\nServices du protocole ISO :\npermet le transfert actif de données entre deux stations actives. Les données sont échangées entre les stations en utilisant des blocs Send et Receive\npermet la lecture de données d'une station serveur ou l'écriture de données. L'accès se fait via le système d'exploitation pour la station serveur passive sans appel de fonctions dans cette dernière. Aucun bloc n'est nécessaire dans la station serveur\nEstimations quantitatives du protocole ISO:\njusqu'à 16 pour un CP S7-300\njusqu'à 64 pour un CP S7-400\nAvantages du protocole ISO :\ntransfert de données très rapide car très proche du matériel\ntransmission orientée paquets de données\nlongueurs de données dynamiques possible\nconvient pour un transfert d'un volume moyen ou d'un grand volume de données (<= 8192 octets)\nInconvénients du protocole ISO :\npas de possibilité de routage\nNote:Vous pouvez trouver des informations générales sur la communication via SIMATIC S7 ainsi qu'une description précise des interface dans la contribution ID: 20982954\nCritères de recherche:Protocole de transport ISO, couche 4, H1, AG_SEND, AG_LSEND, AG_RECEIVE, AG_LRECEIVE, FC5, FC6, FC50, FC60\nQuels sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole UDP ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: Beschreibung:Le protocole UDP a été introduit pour transmettre des données rapidement et simplement. Le protocole UDP se trouve au niveau de la couche 4( couche transport)du modèle OSI-ISO de référence et se positionne également au niveau de la couche IP (Layer 3). Le récepteur des données est adressé à l'aide d'adresses IP. Le paquet de données à envoyer est augmenté seulement par des renseignements d'administration minimaux si bien qu'il en résulte un rendement plus important en comparaison de TCP/IP.\n( 46 KB ) Image 01 - Position dans modèle de référence ISO-OSI Propriétés du protocole UDP:\nEn raison de l'exigence d'une transmission des données rapide, le protocole UDP met à disposition que les fonctions essentielles. Ainsi les données peuvent être échangées entre les partenaires communiquant avec une dépense minimum. On renonce aux mécanisme de sécurité comme ils existent sur TCP/I. Le protocole UDP est libre de liaison et orienté paquet de données.\n( 2 KB ) Image 02 - Structure d'un télégramme UDP\nSockets et Ports:\nPlusieurs process peuvent fonctionner simultanément sur des systèmes d'exploitation multi-tâches et chaque process peut fournir de multiples services. On doit pouvoir les adresser séparément.\nPour cette raison, des interfaces spéciaux ou ports sont définis pour la communication des données à la fois dans le protocole TCP/IP et dans le protocole UDP. Cette expansion de transfert Host-to-Host à un transfert Process-à-Process, est appelé multiplexage et démultiplexage d'applications.\nAssocié à l'adresse IP d'une station, le numéro de port forme un Socket qui est défini comme unique adresse du programme utilisateur dans tout le réseau. C'est pourquoi chaque service d'un process peut être adressé à n'importe quelle station du réseau en utilisant un Socket.\nDans l'environnement SIMATIC les multiples process "Simultanés" ou programmes utilisateurs ne peuvent pas être créés sur une CPU. Cependant de multiples tâches de communication peuvent être initiées simultanément. En vue de faciliter l'adressage unique, l'affectation doit être renseignée lors de la création de la liaison.\nModes de communication (dans la configuration SIMATIC NetPro): Modes de communication\nLiaison UDP spécifiée\n- le participant local et le partenaire distant sont configurés en fixe\n- le partenaire distant peut se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur du projet STEP7\nLiaison UDP non spécifiée 1)\n- seulement le participant local est défini dans la configuration de la liaison\n- l'adressage du partenaire est fait par le Port et l'adresse IP lors de l'appel du bloc\n- un participant actif envoie des données à tous les autres participants\n- un participant actif envoie des données à un groupe configuré de participants\n1) non configurable dans les CPU avec la communication Ethernet ouverte\nDonnées de performances et de capacité du protocole UDP :\nMedium de transmission\nCâble, fibres optiques, radio\nDépend du réseau physique, jusqu'à à 1 Gbits\nAppareils connectables et mode d'accès\nLe protocole acquitte seulement l'émission réussie des données sur le réseau et non la réception des données dans la station cible. Le programme utilisateur doit s'assurer de la consistance et du traitement des données\njusqu'à 16 par CP S7-300\njusqu'à 64 par CP S7-400\nAvantages du protocole UDP :\ntransmission de données très rapide\ntrès flexible, utilisable facilement avec des systèmes tiers\nfonctionnalités Multicast / Broadcast\nadapté pour de petites jusqu'à de moyenne quantités de données (<= 2048 octets)\nInconvénients du protocole UDP.\nles paquets de données perdus ne sont pas renvoyés\ndes paquets de données avec une somme de contrôle fausse sont rejetés et ne sont pas redemandés\ndes délivrances multiples de paquets séparés sont possibles\nl'ordre d'arrivée des paquets chez le récepteur ne peut pas être prévu\ndes données sont transmises orientés paquets (non orienté flux de données)\nfonction Broadcast seulement utilisable en émission\nVous trouverez dans la contribution ID 20983558 un exemple complet pour la communication multi destinataire UDP-Multicast.\nVous pouvez trouver des informations générales sur la communication via SIMATIC S7 sous l'ID: 20982954.\nQuels sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole ISO-on-TCP ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: Description:La transmission orientée paquets de données est le grand avantage du protocole de transport ISO. La fonctionnalité de routage manquante se développe par une interconnexion progressive mais reste cependant un inconvénient important..\nVous pouvez trouver des informations générales sur la communication via SIMATIC S7 sous l'ID: 20982954. Quelles sont les caractéristiques, avantages et particularités proposées par le protocole S7 ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: Description :Tous les automates SIMATIC S7 et C7 intègrent des services de communication S7 avec lesquels le programme utilisateur peut lire ou écrire des données. Les automates S7-400 utilisent des SFB, les S7-300 et les automates C7 utilisent des FB. Ces blocs sont disponibles quelque soit le bus utilisé, de telle manière que vous pouvez utiliser la communication S7 sur Industrial Ethernet, PROFIBUS ou MPI.\nQuels sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole TCP ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: Description:Si des données sont transférées à l'aide du protocole TCP, le transfert prend la forme d'un flux de données. Il n'y a pas d'informations transférées sur la longueur ou sur le début et la fin d'un message. Le destinataire ne peut pas savoir un message se termine dans le flux de données et où le suivant commence. Par conséquent, l'expéditeur doit spécifier une structure de message qui peut être interprétée par le destinataire. La structure de message peut par exemple comprendre les données suivies d'une caractère de contrôle comme "CR" signalant la fin du message. Dans la plupart des cas, le protocole TCP utilise l'IP (Protocole Internet) ce qui explique pourquoi on parle fréquemment mais pas toujours correctement du protocole TCP/IP. Ce protocole se trouve dans la couche 4 du modèle OSI de référence.\n( 46 KB ) Image 01 - Position dans le modèle de référence OSI.\nSocket et Ports:\nPlusieurs process peuvent fonctionner simultanément sur des systèmes d'exploitation multi-tâches et chaque process peut fournir de multiples services. On doit pouvoir les adresser séparément. Pour cette raison, des interfaces spéciaux ou ports sont définis pour la communication des données à la fois dans le protocole TCP/IP et dans le protocole UDP. Cette expansion de transfert Host-to-Host à un transfert Process-à-Process, est appelé multiplexage et démultiplexage d'applications.\nAssocié à l'adresse IP d'une station, le numéro de port forme un Socket qui est défini comme unique adresse du programme utilisateur dans tout le réseau. C'est pourquoi chaque service d'un process peut être adressé à n'importe quelle station du réseau en utilisant un Socket. Dans l'environnement SIMATIC les multiples process "Simultanés" ou programmes utilisateurs ne peuvent pas être créés sur une CPU. Cepe^ndant de multiples tâches de communication peuvent être initiées simultanément. En vue de faciliter l'adressage unique, l'affectation doit être renseignée lors de la création de la liaison.\nServices des protocoles :\nL'interface SEND/RECEIVE est utilisée pour transmettre activement des données entre deux clients des stations. Les données sont échangées entre les stations en utilisant des blocs Send et Receive. Fetch/Write\nZone de données par tâche\nNiveau 4 du modèle de référence OSI.\njusqu'à 16 pour un CP S7-300 jusqu'à 64 pour un S7-400\nAvantage du protocole TCP :\nConvient pour un transfert d'un nombre moyen ou d'un grand volume de données (<= 8192 Byte)\npossibilités de routage (ex : utilisable dans un WAN)\npeut être utilisés vers un système d'autre marque\nInconvénient du protocole TCP :\nPeut seulement transmettre des données de longueur statiques.\nCharge de travail de programmation augmentée pour la gestion de données.\nLes données sont transmises par flux.\nle FAQ 19033929 contient un exemple complet de transmission de données avec un message de longueur variable via le protocole TCP.\nQuelles conditions doivent être remplies pour désactiver l'interface PROFINET CBA sur le CP443-1EX40 ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: Informations de configuration :Le comportement présenté ci-dessous est valable pour le CP Industrial Ethernet CP443-1 Advanced\nDans la configuration matérielle de la station S7-400 sous l'outil de configuration STEP7, et dans les propriétés du CP -> onglet "PROFINET", une option correspondante doit être positionné, afin que la fonctionnalité CBA soit activée. Cela est représenté dans l'image suivante. Image 01: Propriétés du CP443-1 EX40 Le positionnement de cette option est absolument nécessaire, car sinon aucun composant PROFINET ne pourra être généré avec l'outil d'Engineering SIMATIC IMap !\nSi une version de Firmware inférieure ou égale à V2.4 est chargée dans le CP443-1 EX40, la désactivation d'une communication CBA activée n'est plus possible !La désactivation de l'option dans la configuration matérielle de STEP 7 ne sera pas prise en compte après un chargement de la configuration dans le module. La communication CBA continue à être active.\n"Time Wait" lors de l'arrêt d'une liaison TCPMasquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence:\nQUESTION: Pourquoi est-ce que je dois attendre cinq\nsecondes lors de l'arrêt de liaisons TCP pour pouvoir établir à\nnouveau une liaison ?\nCe comportement est explicable avec l'ensemble des descriptions des\nRFC de TCP/IP.\nLa RFC 793 décrit le protocole TCP avec son mécanisme,\nl'arrêt de la liaison y est aussi défini.\nVous trouverez une définition détaillée de ce mécanisme dans le\nRFC 1337, qui s'occupe explicitement du facteur temps\nDans ce RFC, le calcul et les valeurs proposées pour ce\nfacteur sont décrites.\nLe facteur de temps doit empêcher, que des télégrammes qui sont\nencore théoriquement disponibles sur le réseau et transmis aux\nparticipants avec un retard par des routeurs - puissent\ngêner l'arrêt ou l'établissement de la liaison.\nLe facteur de temps sera proposé dans la RFC 1337 avec\nquelques valeurs proposées, qui varient entre 2 minutes et\nPour éviter une telle plage de temps, une valeur fixe de 5\nsecondes a été introduites dans le Firmware du CP.\nA l'intérieur de cette plage de temps, il n'est pas possible,\nd'établir une nouvelle liaison ou de recevoir un télégramme par un\nport -sur lequel a été arrêté une liaison. De tels télégrammes\nseront acquittés à l'expéditeur avec le dernier télégramme\nd'acquittement, qui a terminé la liaison.\nMots-clefs: Établissement de liaison après une\nQuelle différence de longueur des données y a t-il dans les différents protocoles de la communication Send/Receive?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: Informations de configuration:Cette contribution a pour objet d'expliquer une note du manuel CP443-1EX40. Dans le chapitre 5.3 "Caractéristique de l'interface SEND/RECEIVE" il y a des données sur la longueur des données dans les différents protocoles de la communication Send/Receive.\nQu’est ce que RFC1006 et pourquoi est t-il nécessaire d’utiliser ce Service ?Masquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence: Description :Les RFCs (Request for Comments) sont des documents , dans lesquels les composants techniques - par exemple l’architecture de l'Internet, la description des protocoles, la définition des En-têtes d'email etc - sont décrits de manières détaillées . Ces Documents sont disponibles gratuitement et ils peuvent être téléchargés gratuitement sur internet sur le site par exemple à l’ Adresse http://www.rfc-editor.org/ ou ftp://ftp.denic.de/pub/rfc/ .\nLa RFC 1006 avec le titre "ISO Transport Service on top of the TCP" (Couche Transport ISO sur TCP) est une extension de protocole pour le Protocole –TCP Cela signifie que des informations en plus des données de TCP seront transmisses entre les partenaires de communication, afin de fournir certains services pour l’utilisateur (Service ISO –étendu sur TCP).\nComportement du Protocole TCP Lorsque des données sont transmisses en utilisant le protocole TCP, la transmission des données est orientée au sens flux de données. C'est-à-dire qu’a ucune information sur la longueur ni sur le début ou la fin de télégramme ne sont transmises. Ceci n’est pas un problème lors d’u ne émission, tant que l’émetteur sait combien d’octets de données il souhaite envoyer. Cependant le destinataire, lui est incapable de savoir quand le télégramme de données reçus est fini et où est le début du prochain télégramme puisque ce protocole est orienté flux de données\nComportement de l’extension de Protocole RFC 1006 Dans la plupart des applications d’automatisation cependant, il est indispensable de disposer d’une communication orientée Télégramme. Les blocs de télégrammes définis et qui seront reconnus par le destinataire sont envoyés à travers la connexion. Afin d’assurer l’i dentification, la RFC 1006 maintenant va spécifiée les informations supplémentaires qui devront être ajoutées dans l’en-tête des données à expédier. RFC 1006 par conséquent convient à des applications dont les échanges de données sur le Protocole TCP doivent être orienté sur la transmission de données assurée.\nCette fonctionnalité est disponible pour le SIMATIC S7 à l'aide des processeurs de communication CP 443-1 et CP 343-1, pour le SIMATIC S5 à l'aide des CP 1430 TCP et pour les PC à l'aide des CP 1613 ou du Softnet Industrial Ethernet pour PC . D'autre part , cette fonction est également supportée avec les CPU des S7-300 (à partir de la V2.5) et des CPU S7-400 (à partir de la V5.0)qui disposent des interfaces intégrées PROFINET .\nNote:Lors de l’utilisation de TCP sans RFC 1006 par exemple parce que le partenaire de destination ne supporte pas ce protocole d’extension RFC1006 , vous devez vous même définir la longueur des données .\nD’autres sources d’informations disponibles à propos de la RFC 1006:\nSur la disquette du NCM 1430 TCP vous trouverez un document en langue allemande sur l’utilisation de la RFC1006 pour les CP1430 TCP et ayant pour titre "Information zur Arbeitsweise des RFC 1006".\nAlternativement vous pouvez également obtenir le document sur ce lien http://tools.ietf.org/html/rfc1006.\nSignification et fonctionnalité de la fonction "Keep Alive" sur une liaison TCPMasquer le numéro de commandeAfficher le numéro de commandeNº de référence:\nQue signifie TCP Keep-Alive, comment fonctionne t-elle et que se\npasse t-il si la liaison s’effectue via ISDN ?\nREPONSE : Dans une liaison TCP, des télégrammes sont\nenvoyés cycliquement entre les deux partenaires de la communication\nafin d’établir et de savoir si le partenaire est toujours présent\nou joignable. Si la station ne peut pas être atteinte après un\ncertain délai ("Keep Alive"), la liaison TCP entre les deux\nstations est déclarée coupée. Ceci est particulièrement importante\ndans les applications serveurs (Réglage de la liaison passive) et\nqui occupe alors des ressources machine même si la liaison est\ninterrompue. Dans les coupleurs de communication CP pour les\nSIMATIC S7, vous pouvez définir le cycle d’appel de la fonction\n"Keep Alive». Pour les CP des SIMATIC S5, le temps de cycle de la\nfonction "Keep Alive" est fixé par défaut à 120 Secondes.\nRemarque à propos des liaisons ISDN : Pour des\nraisons économiques certains routeurs ISDN permettent un\narrêt de la liaison ISDN dans le cas d’inactivité par exemple si\naucune donnée n’a été transférée depuis un temps spécifique.\nSi , cependant le télégramme "Keep Alive" continue à être envoyé ,\nalors la liaison ISDN ne sera jamais arrêtée . Ceci peut donc\nengendrer des coûts de communication important. Il est donc\nrecommandé de désactiver le mécanisme "Keep Alive" sur chaque\nID contribution:23609421 Date:2014-12-17 Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé Copier le lien Suggestions sur l'articleEnvoyer l'articleImprimer © Siemens AG 2014 - Adresse bibliographique - Protection des données - Conditions d'utilisationmySupportToutes les données personnelles, informations et fonctionnalités d'un coup d'œil, par ex.My Documentation Manager Lettre d'information CAx-Download-Manager Demande d'assistance techniqueA propos de cet articleImprimerCréer PDF Envoyer l'articleQuickLinksOutil de compatibilité ThèmesAideAide en ligneGuided Tour


Blog - Rene Limbourg Barcelona Professional Photographer\nL’histoire d’Emu commence le 8 juin 1951, lorsque les frères Aldo et Angelo Biscarini décident, avec Dante Menconi, d’exploiter l’expérience acquise dans l’armée, comme radios, pendant la guerre d’Afrique, en créant\nCe n'est pas ma préférée du couple Eames! Mais à force de voir et de revoir la chaise DSR à tous les coins de restaurants et de nombreuses copies dans\nMa Sanch 2018 sera bel et bien en iPhone. Mon 6x6 étant tombé en panne, je me suis trouvé un beau prétexte pour travailler sur mon téléphone. Encore et toujours dans\n10 ans séparent ces deux séries de photos de la Sanch. En 2006, un jour de ciel blanc, j'avais décidé de suivre la procession différemment. Involontairement sous-exposées, le rendu en\nVous me pardonnerez ce malheureux jeu de mots sur le Père Lachaise (qui soit dit en passant, était le prêtre confesseur de Louis XIV) pour faire le lien entre la\n[embed]https://vimeo.com/158901038[/embed] Bande Annonce de l'exposition photographique "Pure Sanch" de René Limbourg, dans le cadre des 600 ans de la Sanch. Vernissage le jeudi 17 mars 2016 à 18h. Les artistes suivent la procession. Photographies\nINVITATION Vernissage de l'exposition "600 ans de la Sanch" les artistes suivent la procession." le jeudi 17 mars 2016 à 18H au Musée de la Sanch (ancien Evêché) 8, rue de l'académie 66000 Perpignan. Photographies de René Limbourg, œuvres de\nAu revoir les bonnes résolutions de l'année dernière où je m'étais fixé 100 chaises à photographier en 2015 ! Seulement six au total ! Pour ma défense, je n'ai pas acheté\nDans l’entre deux tours des régionales, je saisis l’opportunité de parler triangulaire à ma façon… une chaise reposant sur trois pieds du designer danois Hans Olsen. Né en 1919, il a\nEnvie du moment : le fauteuil cocktail des années 50. On le reconnaît à ses pattes fines et légères, en bois tourné qui rappelle le design scandinave. Généralement plus longues\nBande Annonce Expo Notes de Plage\n[embed]http://vimeo.com/140033635[/embed] Dans le cadre de l'expo collective "Vues d'ici", bande annonce de l'expo "Notes de Plage" avec le photographe professionnel basé à Perpignan René Limbourg et les textes de Franck Morel.\nJEU DE PLUMES POUR NOTES DE PLAGE\nJe vous propose cette photo, écrivez moi le texte qui l’accompagne. Vous avez carte blanche jusqu’au 14 septembre. Les textes choisis feront partie de l'exposition Notes de Plage. Exposition Notes de Plage, du 18 septembre


PHOTOS : les cuissardes de Kim Kardashian sont hallucinantes ! - Closer\nPHOTOS : les cuissardes de Kim Kardashian sont hallucinantes !\n1/10 - Kim Kardashian et Brittny Gastineau sont allées au centre dermatologique de Epione et ensuite diner au restaurant Il Pastaio à Beverly Hills, le 4 aout 2016\nPar Marie Lacombe Le 05 août 2016 à 15h32\nKim Kardashian n'est pas du genre à s'habiller comme tout le monde. La preuve en images avec son dernier look, toujours plus dingue et décalé que les précédents !\nKim Kardashian n'arrêtera donc jamais de nous surprendre... Après sa dernière coupe de cheveux au carré - qui, au final, s'est avérée être seulement une perruque -, voici que la bimbo vient attirer l'attention avec un look original, et plutôt sexy. Pour se rendre au restaurant avec une amie, l'épouse de Kanye West n'a effectivement pas eu peur de se vêtir simplement d'un T-shirt. Choquant dites-vous ? Certainement pas, il s'agit-là de Kim Kardashian. La femme qui, côté look, nous a déjà dévoilé plus vulgaire.\nD'interminables cuissardes pour habiller ses jambes\nHier, le 4 août, la maman de North et Saint avait fait le choix de s'habiller de la plus simple des façons. Un T-shirt, une paire de chaussures, et le tour était joué. La jolie brune avait effectivement misé sur un top noir inscrit de lettres dorées à la coupe oversize. De quoi transformer la pièce en véritable mini-robe tendance. Mais pas question pour la star de télé-réalité de sortir à moitié nue. Alors, Kim Kardashian a jeté son dévolu sur une nouvelle paire de cuissardes. A savoir une création griffée Tom Ford, habillant toute la longueur des jambes grâce à ses nombreux détails lacés.\nUn T-shirt décontracté associé à une paire de chaussures aussi chic, il fallait le faire ! Encore une fois, c'est Kim Kardashian qui franchi le pas et qui prouve que tous les genres se marient.\n2/10 - Kim Kardashian et Brittny Gastineau sont allées au centre dermatologique de Epione et ensuite diner au restaurant Il Pastaio à Beverly Hills, le 4 aout 2016\n4/10 - Kim Kardashian et Brittny Gastineau sont allées au centre dermatologique de Epione et ensuite diner au restaurant Il Pastaio à Beverly Hills, le 4 aout 2016\n5/10 - Kim Kardashian et Brittny Gastineau sont allées au centre dermatologique de Epione et ensuite diner au restaurant Il Pastaio à Beverly Hills, le 4 aout 2016\n6/10 - Kim Kardashian et Brittny Gastineau sont allées au centre dermatologique de Epione et ensuite diner au restaurant Il Pastaio à Beverly Hills, le 4 aout 2016\n7/10 - Kim Kardashian et Brittny Gastineau sont allées au centre dermatologique de Epione et ensuite diner au restaurant Il Pastaio à Beverly Hills, le 4 aout 2016\n8/10 - Kim Kardashian et Brittny Gastineau sont allées au centre dermatologique de Epione et ensuite diner au restaurant Il Pastaio à Beverly Hills, le 4 aout 2016\n9/10 - Kim Kardashian le 4 aout 2016 à Beverly Hills\n10/10 - Kim Kardashian le 4 aout 2016 à Beverly Hills\nAnonyme Le 11/08 à 18:18\nElle n'a aucun goût ! Tout est bon pour se faire remarquer même le vulgaire. D'ailleurs c'est la marque de la famille !\nAnonyme Le 09/08 à 01:04\nAttroce, elle a raison Christina cordula "Kim K c'est pas la classe". C'est quoi ca, je l'ai jamais vu bien habille et en plus il y a un tas de nanas qui la suit. C'est vrai c'est en faisant n'importe quoi que tu devient n'importe qui, la preuve avec kim K.\nPas possible d'être aussi vulgaire\nPayer a ne rien foutre. Mais c'est de notre faute car on donne de l'importance à ces gens . Et moche sa tenue.\nAnonyme Le 06/08 à 08:55\nElle a une fermeture éclair derrière ouvrez les yeux !!!\nj'adore ce look o.o


Résultats élections régionales 2015 Bains (43370) - L'Express\nRésultats des élections régionales 2015 Bains (43370), Haute-Loire\nRetrouvez les résultats définitifs du 2nd tour des élections régionales 2015 pour la ville de Bains, sa région et son département.\nRésultats définitifs à Bains au 1er tour\nRésultats définitifs à Bains par liste au 1er tour\nBains est localisé dans le département de la Haute-Loire (nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes).\nAu terme du 1er tour des élections régionales de 2015, la liste Union de la Droite conduite par M. Laurent WAUQUIEZ est en tête des suffrages avec 58,93% des voix.\nEn deuxième position, la liste Front National, soutenue par M. Christophe BOUDOT, obtient 20,2% des voix.\nSuivent M. Jean-Jack QUEYRANNE (liste Union de la Gauche, 13,36% des voix), Mme Cécile CUKIERMAN (liste du Parti communiste français, 3,34% des voix), M. Jean-Charles KOHLHAAS (liste EELV et gauche, 1,84% des voix), Mme Chantal GOMEZ (liste Extrême gauche, 1% des voix), M. Gerbert RAMBAUD (liste Debout la France, 0,83% des voix), M. Eric LAFOND (liste Divers droite, 0,33% des voix) et M. Alain FÉDÈLE (liste Divers, 0,17% des voix).\nSur 627 inscrits, 64,77% des habitants de Bains ont participé au 1er tour. Ce résultat est plus important que celui des élections régionales de 2010, qui était de 55,16%.\nRésultats définitifs à Bains au 2nd tour\nTaux de participation 72.21%\nRésultats définitifs à Bains par liste au 2nd tour\nAu 2nd tour des élections régionales de 2015, Bains (nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes) voit trois candidats s'affronter: la liste Union de la Droite de M. Laurent WAUQUIEZ arrive en première position avec 62,99% des voix.\nLa liste Union de la Gauche de M. Jean-Jack QUEYRANNE se place en seconde position avec 19,85% des voix. Le score obtenu par la liste Front National de M. Christophe BOUDOT est de 17,16% des voix.\nDans la localité, le taux de participation se chiffre à 72,21%. Ce pourcentage est plus important que celui du 1er tour, qui était de 64,77%.\nRésultats des élections précédentes à Bains


préparation Archives - ParisFans\nTous les articles "préparation"\nL’Equipe évoque les états de forme de Messi et Neymar, avec une diète du Brésilien\nCe dimanche soir à 21h, le Brésil et l’Argentine vont s’affronter dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Un match qui va opposer plusieurs joueurs du...\nL’Equipe donne des détails de la préparation intense et variée de Pochettino\nMauricio Pochettino, entraîneur du Paris Saint-Germain depuis janvier dernier qui est passé par l’Espanyol Barcelone, Southampton et Tottenham, est notamment connu pour l’intensité du travail à l’entraînement (pour ensuite avoir...\nDidier Ollé-Nicolle, entraîneur arrivé à la place d’Olivier Echouafni cet été à la tête de l’équipe féminine du Paris Saint-Germain, a évoqué le site officiel du club la suite de...\nMauro Icardi, buteur de 28 ans du Paris Saint-Germain (sous contrat jusqu’en 2024), s’est confié sur le site officiel du club dans une interview publiée ce jeudi. Alors que les...\nDidier Ollé-Nicolle, entraîneur arrivé à la place d’Olivier Echouafni cet été à la tête de l’équipe féminine du Paris Saint-Germain, a parlé sur le site officiel du club des premiers...\nPSG/Chambly – L’équipe parisienne : sans Ramos ni Hakimi, avec Navas\nCe samedi au Camp des Loges, le Paris Saint-Germain affronte Chambly (National) dans le cadre d’un match amical de préparation à la saison 2021-2022 (coup d’envoi à 11h, diffusion sur...\nStreaming PSG/Chambly : Où voir le match en direct ?\nLe Paris Saint-Germain sera au Camp des Loges ce samedi à 11h pour affronter Chambly (National) dans le cadre d’un match amical de préparation à la saison 2021-2022. Retrouvez ci-dessous...\nPSG/Chambly – Luzi se réjouit d’affronter Paris « ça va nous servir. »\nEn pleine préparation estivale, le Paris Saint-Germain doit aussi monter en puissance en disputant des matchs amicaux. Après avoir affronté le Mans (4-0), le club de la capitale, reçoit Chambly...\nL’équipe féminine du PSG participera au Tournoi de Toulouse en août\nAlors que l’on attend toujours le programme des matchs de préparation de l’équipe masculine du Paris Saint-Germain, le club a annoncé un événement dans la présaison des Féminines. En effet,...\nRafinha s’affiche déjà en « présaison »\nArrivé au Paris Saint-Germain dans les dernières heures du mercato estival 2020 en provenance du FC Barcelone, Rafinha a connu première saison mitigée. Le milieu offensif de 28 ans a...\nAficher plus d'articles préparation


Blog Assureur - Alcools - Boissons - Débits - Restaurants - Hôtels - REGLEMENTATION & PRATIQUE - Page 1\nMot-clé : "Assureur" » 2 résultats\nBlog » Covid-19 : indemnisation des CHR par les assureurs pour les pertes d’exploitation\n11 juin 2020 | Assureur, CHR, covid-19, Discothèques, Etablissements divers, Fermeture, Hôteliers, Hôtels, restaurants, Salle de danse, Vente à emporter\nIndemnisation des CHR (restaurateurs, débitants de boissons et hôteliers) pour leurs pertes d’exploitation par les assureurs suite à la fermeture de leurs établissements : En raison du Covid-19, se pose la question de l'indemnisation des CHR (cafés, hôtels et restaurants) par les assureurs, pour leurs pertes d'exploitation. En effet, personne n’ignore qu'en raison du Covid-19, ceux-ci ont été contraints de procéder à la fermeture de leurs établissements. D'autres établissements sont également visés (discothèques, salles de danse, salles de jeux…). Les restaurants et les bars d’hôtels se sont vu aussi appliquer ces dispositions suite au Covid-19. Ces établissements ont été seulement autorisés...