« Groupes Electrogènes: interview d’un spécialiste\n5 astuces pour faire des économies d’énergie ! »\nde Arnaud | 17 juillet 2013 - 21 h 15 min | 30 mars 2019 Général\nDans cet article je vous expose les principes d’un branchement simple de compréhension et aisé à réaliser:\nTout d’abord, il va falloir s’assurer que la canalisation électrique alimentant votre chauffe-eau est correctement protégée contre les surintensités.\nPour ça, la norme NF C15-100 exige la mise en place d’un circuit spécialisé prenant son origine dans votre tableau, et dont la protection sera calibrée à 20A.\nLe câble devra avoir une section minimale de 2,5 mm².\nAfin de piloter la mise en marche du chauffe-eau à des heures intéressantes d’un point de vue « facturation » (heures creuses), il faudra vous procurer un contacteur heures creuses.\nCe petit appareil a une fonction de commande, comme un interrupteur, sauf qu’il est capable d’établir ou d’interrompre des courants largement plus élevés et ce, piloté à distance.\nCe pilotage est réalisé grâce à une impulsion envoyée par ERDF via le compteur électrique, qui modifie l’état de notre petit compagnon (marche ou arrêt), sans intervention humaine. On dit alors que le mode de fonctionnement est automatique.\nVoyons le fonctionnement d’un peu plus près …\nLe contacteur, maître du jeu !\nAvant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois de vous faire une présentation du contacteur. Comme évoqué, c’est un appareil électromécanique très performant qui sert à établir ou interrompre des courants élevés. Il est constitué de 2 parties:\nLa « commande » composée d’une bobine qui, parcourue par un courant, va créer un champ magnétique; celui-ci va attirer une palette mobile en fer sur laquelle sont solidaires des contacts. C’est le principe de l’électro-aimant.\nLa « puissance » composée de un à plusieurs contacts, servant à ouvrir ou fermer le circuit à alimenter (ici, notre chauffe-eau).\nEt ben donc, voici le schéma de câblage de ce petit monde que je vais vous commenter (ce modèle représente une installation monophasée, et un dispositif différentiel 30mA est censé exister en amont):\nAVANT TOUTE INTERVENTION, COUPER LE COURANT AU DISJONCTEUR GENERAL !\n– Le compteur ERDF est pourvu d’un contact sec dans sa partie inférieure (généralement situé sous un capot amovible), on y raccorde aux deux bornes du contact deux fils de section 1,5 mm².\nL’un est issu du disjoncteur 2A qui protège le circuit contre toute surintensité et va à l’entrée du contact.\nEn sortie de contact, l’autre aboutit à la borne A1 de la bobine du contacteur.\nEnfin, on raccorde le neutre issu du disjoncteur 2A à la borne A2 de la bobine.\nNous avons donc réalisé notre circuit de commande, dont l’ordre de pilotage est généré par ERDF. Ce dernier actionne le contact situé sur le compteur en envoyant une impulsion par courant porteur, à une fréquence spécifique et à des plages horaires variables (là où le prix du kWh est intéressant, c’est ce qu’on appelle les heures creuses !)\n– Le disjoncteur 2A n’est pas là pour faire joli ! Il assure la protection contre les surintensités du circuit précédemment détaillé … Il vise donc à protéger la bobine du contacteur et le contact sec du compteur contre les surcharges et court-circuits.\n– Le disjoncteur 20A, quant à lui, protège le câble alimentant le chauffe-eau, ainsi que les contacts de puissance du contacteur contre les surintensités également. Il représente la seule et unique protection du chauffe-eau, étant donné que ce circuit est défini par la NF C15-100 comme étant « spécialisé » ou « dédié ».\n– Le contacteur devra être choisi en fonction de la valeur de son calibre. On optera pour un modèle ayant un courant nominal (In) de 20 ou 25A afin que ce dernier ne subissent pas de contraintes ou d’échauffements anormaux. Il est câblé à la suite du contacteur, et alimente depuis ses deux bornes aval le chauffe-eau.\nCe modèle est pourvu de deux contacts (l’un pour la phase et l’autre pour le neutre). On dit que ce contacteur est bipolaire (mais non, il n’est pas fou !).\nA noter que cet appareil peut être manoeuvré intentionnellement et indépendamment de l’impulsion du distributeur. Pour ce faire, il faut actionner la marche forcée.\nCette manipulation est utile si l’on souhaite que le chauffe-eau soit alimenté en dehors des heures creuses. Sans cette volonté particulière, laissez le contacteur sur la position « auto » et ERDF fera le reste !\nVous pouvez également arrêter tout processus de chauffe en sélectionnant la position « 0 » sur le contacteur. Attention, le contacteur sera inopérant tant que la position restera inchangée.\nEn remplacement du contact délivré par ERDF, vous pouvez opter pour une horloge programmable, qui assurera la même fonction de pilotage suivant le réglage qui lui sera appliqué (voir le schéma ICI).\nVous l’aurez compris, ce montage vous permettra de réaliser des économies d’énergie. En effet, votre chauffe-eau ne sera sous tension que pendant des horaires spécifiques, propres à votre type d’abonnement, de manière à profiter d’une facturation avantageuse.\nNéanmoins, votre abonnement devra comporter l’option tarifaire adéquate. Pour plus de renseignements, lisez mon article: Quel abonnement souscrire auprès du distributeur d’énergie ?\nRéagissez sur cet article en laissant un petit commentaire, merci !\nLes 2 types de branchement pour le raccordement d’une maison individuelle\nTaggé branchement contacteur jour nuit, chauffe-eau, compteur électrique, contacteur, contacteur heures creuses, économies d'énergie, électro-aimant, facture d'électricité.Mettre en favori le Permaliens.\n130 réponses à Comment brancher un contacteur jour/nuit pour son chauffe-eau ?\nChez moi c’est un interrupteur programmable qui fait le boulot, je ne savais pas qu’on pouvais avoir un interrupteur piloté par ERDF …\nguillain bertrand dit :\n1 novembre 2013 à 13 h 39 min\nbonjour, J’ai 2 ballons d’eau chaude 1 petit et 1 grand, il sont alimentés en heures creuses par le même commutateur heures creuses.\nnous avons donc le petit ballon qui est chaud avant le grand.\nle temps que le grand ballon soit chaud, le petit lui est en surchauffe\net l’eau s’échappe par le trop plein.\nPeut- on remédier à l’ énergie dépenser pour rien, ( eau et électricité).\nA mon avis, votre petit ballon a un problème interne. Son thermostat ne doit plus faire son travail correctement si bien que le ballon monte anormalement en température, se dilate et laisse échapper de l’eau. Quel âge à votre petit ballon ? Quelle est sa capacité ?\nL’alimentation simultanée des deux ballons n’est pas un problème, et je ne pense pas que la « surchauffe » que vous avez constatée sur le petit soit liée à ce type de branchement.\nPour essai, le mieux serait de déconnecter le grand et laisser le petit chauffer seul en marche forcée. Voyez si vous constatez le même problème…mais à mon avis, il y a de fortes chances pour que cela recommence.\nPeut-être serait-il temps de remplacer le petit ballon car je doute qu’il existe des pièces de rechange pour ce genre d’appareil.\n2 novembre 2013 à 14 h 09 min\nBonjour, merci pour la réponse qui je pense est la logique du problème.\nJe vais faire les essais .\nMerci pour ces explications claires et bien imagées.Pour moi le branchement d’un contacteur HP HC était assez complexe mais aprés lecture de vos explications cela est nettement plus accessible.\nMerci. En effet, pour le néophyte, ce genre de branchement est loin d’être aisé … Les images et explications ont pour but de faciliter la compréhension et je suis ravi de voir que cela vous convienne !\nMon contacteur ne fonctionnait plus en mode auto.Je l’ai remplaçais.\nMême problème avec le nouveau donc le problème vient d’ailleurs.Je ne reçoit sans doute plus l’impulsion de la compagnie d’électricité mais je me demande si ce n’est pas le\nfusible de 2A qui a un problème et que je devrais remplacer!\n29 novembre 2013 à 22 h 02 min\nEn effet, pensez à vérifier la continuité du fusible. La probabilité d’une défectuosité du contact délivré par le distributeur reste faible…\nPeut on avec ce contacteur ne faire fonctionner un appareil que durant les heures pleines, qui de ce fait se couperait automatiquement lors de la bascule nocturne des heures creuses? Quel serti le câblage ?\n9 décembre 2013 à 22 h 23 min\nToutefois, vous pouvez réaliser ce genre de montage mais le câblage sera un peu plus alambiqué. Il faudrait pour cela opter pour une commande par relais (même fonction que le contacteur sauf que cet appareil délivre un nombre de contacts variés). Par contre, à vouloir alimenter un appareil potentiellement énergivore en HP, vous risquez de perdre les avantages d’une facturation peu coûteuse (HC).\nAutre choix: l’usage d’une horloge de programmation asservie à un contacteur pour piloter votre appareil, aux heures qui vous arrangent uniquement.\n8 mars 2014 à 11 h 40 min\nmon installation ne comporte pas de fusible 2A et\nje n’en vois pas dans les rayons magasins.\nentrée du télerupteur : phase et neutre, sortie idem puis disjoncteur et chauffe eau.\nInstallation neuve ou existante ?\nmon message à peine envoyé, je suis reparti à la conquête du tableau avec le schéma.\nouf : dans le fouillis de fils j’ai retrouvé le fusible 2A caché dans un porte fusible 20A bricolé pour le contenir.\nretour au magasin. porte fusible et fusible neuf 2A + schéma\nle tableau est remis en état. à 22 H fonctionnement OK\n1° merci de réagir ainsi à tout commentaire.\n2° bravo pour les explications et schéma.\n22 mars 2014 à 21 h 13 min\nMerci bcp pour ces explications très claires… j’ai enfin branché mon ballon avec ce fameux contacteur et fils ERDF HC/HP.\nMoi qui dijonctais/reenclanchais manuellement tous les matins & soirs, ça va me changer la vie 😉\nJe suis content de voir que cet article vous a été utile !\nvous avez juste eu à ajouter un contacteur c’est bien cela? il faut compter une vingtaine d’euros?\nj’ai acheté un F 2A, un F20A et un contacteur. Le problème c’est que je n’ai pas les 4 bornes en bas. J’ai bien le loquet pour forcer la marche, 2 bornes en haut et 2 bornes en bas. Du coup je ne peux pas faire le même branchement comme indiqué sur le schéma. Il y a t-il d’autres possibilités de branchements?\nQuelle est la marque de votre appareillage ?\nBonjour, je lis avec un grand intérêt les commentaires, les très clairs schémas et vos réponses ultra rapides.\nJe vais installer un ballon électrique en relais de la chaudière fuel à production d’eau chaude (qui coute cher en été). J’ai un compteur HP HC, 2 fils oranges partent des bornes C1 et C2, au coffret le contacteur J/N n’est pas alimenté ni le contacteur 2A.\nUne question: comment savoir lequel est relié à la borne C1 et à la borne C2 pour débuter l’installation?\n5 avril 2014 à 9 h 47 min\nMerci pour vos compliments! Ca fait toujours plaisir !\nLe meilleur moyen est de faire « sonner » chaque fil à l’aide d’un ohm-mètre (multimètre, calibre Ohms) en mode sonore.\nIl s’agit d’un contact sec donc il ne devrait pas être sous tension. Toutefois, pour réaliser cette tâche, je vous recommande dans le doute de couper le général de votre installation électrique. On ne sait jamais.\nsgard lionel dit :\nBonjour. Je viens de tomber sur votre message qui n’est pas tout récent puisqu’il date de 2014. Je suis actuellement dans la même situation que vous à l’époque. A savoir, quel fil doit-on relié à la borne c1 et lequel à la borne c2. Avez-vous eu des réponse suite à cette question posé à l’époque? En vous remerciant.\nMerci, je vérifie entre 2 chantiers. Je vais couper le jus, j’ai horreur d’ être mis en court circuit.\nBonne journée. Cdlt\nVoilà, grâce à vos conseils éclairés (lol) j’ai pu repérer les fils.\nMaintenant, reste à commencer les autres branchements.\nJe reviendrais vers vous en cas de pb.\nje viens d installer un ballon d eau chaude 200l 2400w que je mettrais en route que l été car j ai une chaudière fioul qui fait production d eau chaude . je n ai pas les heures creuse donc je l ai installé avec une pendule mais ma question est la suivante faut t il que je branche le ballon en directe sans passer par mon 30mla ou a la suite des autres disjoncteurs car la je l ai branché a la suite et ça disjoncte\n16 avril 2014 à 17 h 58 min\nVotre ballon d’eau chaude doit être raccordé en aval d’un dispositif différentiel 30mA, et doit être alimenté par le biais d’une ligne spécialisée et protégée à 16A (2,5mm2).\nSi cela disjoncte, c’est que votre branchement doit être mauvais. Comment avez-vous branché ce dernier ?\n16 mai 2014 à 21 h 45 min\nPeut être allez vous me trouver une solution à mon petit soucis. Depuis deux-trois jours mon ballon d’eau se déclenche vers 20h!! alors que mes heures creuses sont de minuit à 8h. Nous n’avons fait aucun changement. Est ce que c’est edf qui est intervient et change les horaires ou est ce mon ballon qui a un soucis? Cela pose beaucoup de soucis car tout saute dès que le ballon est en route te que j’enclenche une machine ou même la bouilloire.\nAlan Biquay dit :\nLe mieux est d’aller voir votre compteur EDF vers 20h.\nNormalement il y a quelque chose qui indique si il est en train de comptabiliser votre consommation en heure creuse ou en heure pleines.\nComme sur cette video (d’un ancien compteur mecanique) ou on voit la fleche noire passer de HP (heures pleines) au debut de la viée à HC (heures creuses) à la fin.\n30 juin 2014 à 20 h 18 min\nJe dois créer l’alimentation pour mettre en place un chauffe eau 200l.Je bénéficie des HC. L’alimentation doit elle obligatoirement partir du compteur? Merci pour votre aide\nPiessens dit :\n18 juillet 2014 à 5 h 09 min\nTrès bonne explication, claire et précise surtout compréhensible sachant que je suis novice en électricité.\nPetite question, pourriez vous me dire si je doit obligatoirement relié mes branchements du ballon a une horloge? Et doit je faire appel a ERDF pour passé un câble d’alimentation?? Merci.\n19 juillet 2014 à 10 h 41 min\nNormalement, vous devez avoir un contact disponible sur votre compteur d’énergie. De ce contact doivent partir des fils qui feront office de commande pour le contacteur heures creuses. Bien sûr, pour profiter de la plage tarifaire réduite, il faut que votre abonnement soit le bon, c’est à dire HP / HC ou double tarification.\nVous pouvez aussi opter pour l’horloge, mais il faudra l’acheter et l’installer …\nBallon d’eau chaude: si vous ne réglez pas le thermostat à la bonne température, eau trop chaude, la soupape de securité s’ouvre à 3 bars et de l’eau coule. Sous la soupape, baisser la température vers le moins. Quant au câblage du relais CE: mettez en 2 adaptés à la puissance de chaque chauffe eau: Ex pour un 3kw 3x5a = 15 donc 16A ou un 6 kw x 5a = 30A env ,moi j’aurais mis un fusible et un contacteur chauffe-eau par ballon, chaque fusible protège chaque chauffe-eau, si un declic se met en défaut vous savez quel chauffe eau dysfonctionne.\nSi vous n’avez pas de câble asservissement HC ,vous pouvez poser un relais 175 Hz chez vous, ceci vous évitera de chercher à poser 2 câbles 1.5mm jusqu’à votre coffret EDF , mais bon un relais doit coûter 80 euros je pense, donc horloge ou relais 175Hz\n31 juillet 2014 à 20 h 00 min\nVotre ballon d’eau chaude est alimenté par un fusible adapté a la puissance du ballon 6kw x5 = 30A disjoncteur modulaire 30A plus le contacteur chauffe-eau, alimenté par votre tableau modulaire vous appartenant.\nEn ce qui concerne l’asservissement, depuis le compteur EDF, si celui ci est posé dans votre maison, c’est a vous de câbler le 2×1.5 qui part du compteur au contacteur ,idem si le coffret est en limite de proprieté c est a vous de tirer 1 câble de 2×1.5 du coffret à votre maison.\nAttention à vos calculs empiriques: je vois que vous comptez 5A pour 1000W. C’est une méthode ancienne et par excès. Il faut absolument se référer à la NF C15-100 (titre 7 – Locaux à usage d’habitation) pour dimensionner la canalisation et la protection d’un chauffe-eau. Encore une fois, ce sont les câbles que l’on protège et pas les récepteurs. Bien sûr, il faut que la protection soit suffisamment conséquente pour éviter de contraindre le fonctionnement du dispositif…\nLa méthode que vous utilisez marche dans certains cas, mais n’est hélas pas applicable partout.\nLes codes HC les plus courants: code A B C D E\nCode A: 23h – 7h du matin,\nCode D: 1h-7h 13h-16h pour faire du repassage dans l’après midi.\nDe toutes façons: on ne choisit pas son code HC, c’est fonction des postes source: imaginez que vous vouliez tous un code A et qu’à 23 h, des milliers de chauffe-eau se mettent en marche en même temps !! C’est pour cela que EDF a mis en place ces codes pour répartir les charges.\n31 août 2014 à 13 h 27 min\nPouvez-vous me confirmer que lorsque l’on possède un compteur dit « électronique » il n’y a pas de contact sec dont partent les 2 fils à raccorder au contacteur jour/nuit ??\nLe contact sec sur les compteurs électroniques existe!\nIl faut juste déposer le capot inférieur et vous y verrez deux bornes repérées respectivement C1 et C2.\nCes deux bornes constituent le contact délivré par EDF lors du basculement HP/HC.\nC’est bien ce qu’il me semblait. Une personne d’EDF que j’ai eue au tél me disait le contraire et j’étais très surprise.\nMaintenant il s’agit de retrouver les fils qui partent de ces bornes et faire le branchement du contacteur jour/nuit.\nPour plus de précision, les compteurs électroniques peuvent avoir 2 contacts (bornes C1-C2 et C3-C4). Reste à savoir lequel est affecté. Mefiez-vous, veillez à vous assurer que le capot est démontable (non plombé). Que vous a dit ERDF?\nDésolée pour la réponse tardive mais il parait que c’est la rentrée !\nERDF n’a malheureusement pas été capable de répondre à mes questions alors j’ai abandonné… C’est d’ailleurs pour cette raison que je suis dans ce forum !\nJe vais vérifier tout ça et je reviens avec des réponses.\nLe compteur électronique ERDF n’est pas à proximité du tableau, le raccordement par fil au contact du compteur n’est pas possible (2 étages de différence). Existe t-il des contacteurs heures creuses déclenchés par courant porteur, ou bien un dispositif à installer sur le compteur pour envoyer l’impulsion sur le réseau intérieur à distance?\nDans ce cas, préférez l’installation d’une horloge à proximité, qui pilotera votre contacteur aux heures désirées (suivant les plages horaires HC du distributeur) – voir l’article!\nSalut et merci chaleureusement pour l’aide que vous apporte à vos lecteur.\nIci au Maroc la plus part des chauffe-eaux sont raccorder directement depuis le disjoncteur via un fusible sans utilisation de connecteur.\nMerci de me faire part d’un schéma électrique de ce circuit marocain.\nJ’ai récemment remplacé mon ancien tableau électrique voulant mettre mon installation aux normes. Et justement, concernant le contacteur jour/nuit, un Legrand 20 A, j’ai un petit problème: il n’y a pas de disjoncteur 2A et en voulant en installer un, malgré votre schéma et vos explications très clairs, La position d’un des câbles me perturbe. Je pense avoir identifier les deux câbles section 2,5mm² qui vont au ballon en bas du contacteur et ceux venant du DD 20 A.\nEn fait, sur l’ancienne installation, un câble rouge faisait un pont, et le fait toujours d’ailleurs, entre l’entrée phase ( en haut à droite) et l’entrée A1, ; un câble bleu, que je n’ai pas identifié, est connecté sur le neutre (en haut à gauche) ainsi que le câble venant du neutre du dd 20A, puis sur A2 un câble rouge 1,5 mm2 (C1 ou C2??). Si je compare avec votre schéma et tout ce que j’ai vus sur la toile, je ne comprends pas ce que vient faire ce fameux câble bleu (C1 ou C2??) en haut à gauche du contacteur! je ne parle pas de celui qui provient du DD 20 A.\nD’ailleurs, le plus étrange c’est que mon installation fonctionne correctement comme cela. Je voudrais juste comprendre et finir ce chantier.\n5 octobre 2014 à 13 h 27 min\nDifficile de vous répondre à distance sans avoir vu votre installation. Les conducteurs issus des bornes C1/C2 de votre compteur doivent être « protégés » par le disjoncteur 2A. En réalité, c’est le contact sec établi entre les deux bornes C1 et C2 que l’on protège contre les surintensités.\nLe mieux est de me dessiner un petit schéma de votre installation actuelle, ou m’envoyer une photo afin que je puisse vous conseiller au mieux pour le raccordement.\nzelud dit :\nDans votre schéma et dans la case du tableau électrique il manque en amont le disjoncteur différentiel.\nUltra important lorsque l’on s’adresse a des néophytes.\nVous avez raison! Mais cet article ne porte pas sur la protection différentielle. Elle est bien entendue obligatoire surtout quand on fait de la rénovation.\nEn effet, le billet vise à expliquer le fonctionnement et la protection surintensités du branchement du contacteur J/N.\nJe vais créer un article dédié sur le DDR30mA et j’y insérerai un lien dans le corps de l’article!\nNous avons un chauffe-eau électrique qui fonctionne aujourd’hui en permanence.\nNous voulons pouvoir paramétrer le chauffe-eau pour qu’il chauffe uniquement quelques heures (par exemple 3 heures par nuit).\nNotre contrat d’électricité est en comptage simple.\nSI j’ai compris votre explication, il nous faut donc installer un contacteur assorti d’une horloge programmable ?\nSur certains sites, ils proposent d’installer directement une simple horloge sur la prise du chauffe-eau.\nQuelle différence y a-t-il entre les deux systèmes?\ndezeure dit :\n20 novembre 2014 à 23 h 18 min\nBonsoir, j’ai un chauffe eau électrique qui est branché normalement, donc augmentation de la facture électrique. Je souhaite mettre un contacteur jour nuit. Mon compteur est en bas et j’ai un disjoncteur à côté du tableau de fusible. Comment je fais pour installer mon contacteur?\nbonjour, peut ton installer plusieurssystème( contacteurJ/N) à partir d’une même sortie du compteur cable pilote ( pour alimenter : Lave linge – Lave vaisselle – sèche linge ?? merç d’avance\nbo nnes explications -merçi\nBonjour depuis 2 jours nous avons de l’eau tiède le matin, le chauffe eau fonctionne en marche forcée car le matin je le met en forcée et là on a de l’eau chaude,est ce le pilote qui déconne ou autre chose sachant qu’on vient d’acheter une maison de 1988 avec compteur à fusible.\nmerci part avance de votre réponse\n26 décembre 2014 à 14 h 05 min\nLa probabilité que le contact sec délivré par EDF soit défectueux reste faible. Essayez de remplacer votre contacteur J/N car à mon avis, c’est lui qui doit commencer à battre de l’aile !\nAutre possibilité, regardez la protection du contact sec (en général protégé par un coupe-circuit à fusible), enlevez la cartouche et testez-la à l’aide d’un ohmmètre… Si le fusible est bon, rabattez vous sur le contacteur…\nMerci,pour m’ avoir éclairer. Mais, par contre, je suis entrain d’ intervenir dans un hôtel où il faudra installer un interrupteur à l’intérieur de la chambre qui fera l’office d’ inteindre tout dans la chambre à la sortie du client.Dans la chambre j’ai 3 circuits( eclairage, prise, et un radiateur) .Comment procederez?\nLe mieux étant de tout commander par contacteur: l’interrupteur en question commandera la bobine, et la partie puissance pilotera les 3 circuits.\nvoila,je voudrais brancher mon contacter hc,hp et erdf est venu modifier mon compteur pour que je puisse les avoir mais je vois que je ne peux pas me brancher car il n’a pas sortit de fil du compteur pour que je puisse me brancher car il est plombé.\ncomment faut il faire ou y a t il une solution?\n20 janvier 2015 à 20 h 17 min\nLes contacts se trouvent normalement dans une partie accessible du compteur par l’abonné.\nRegardez les autres messages, il me semble qu’un internaute avait déjà eu le même problème:\n« Il faut juste déposer le capot inférieur et vous y verrez deux bornes repérées respectivement C1 et C2.\nCes deux bornes constituent le contact délivré par EDF lors du basculement HP/HC »\n26 janvier 2015 à 17 h 23 min\nJ’ai installé un cumulus, il était alimenté constamment et protégé par un disjoncteur de 20 A. J’ai fais intervenir ERDF pour me faire installé HP et HC. J’ai enlevé mon disjoncteur et branché contacteur J/N auto en direct, mais apparemment le contacteur ne d’éclanche pas à 22 heures. Faut-il que je remette mon disjoncteur de 20 A .Merci\n28 janvier 2015 à 7 h 58 min\nPourquoi avez-vous retiré votre disjoncteur 20A ? Celui-ci a un rôle, et pas des moindres! Il est là pour protéger votre chauffe-eau contre toute surintensité. De plus, si vous branchez votre contacteur comme évoqué dans votre message, il est normal qu’il ne déclenche pas, et il ne le fera jamais!\nCoupez le courant au disjoncteur général, remettez votre disjoncteur 20A, et câblez le contacteur en tenant compte du schéma de l’article. Si vous voulez qu’il déclenche aux heures creuses, il faudra aussi câbler le contact sec d’EDF.\nquelle intensité y a t’il dans les fils pilotes? est-ce en continue durant toute la période HC ? car pour pour plus de facilité d’installation j’ai opté pour du 0,75mm, est ce assez ?\nLe contact d’asservissement (que vous appelez à tort le fil pilote) que met à votre disposition le distributeur d’énergie se ferme lors du passage en HC.\nIl n’y a pas de courant dedans, de base.\nC’est à vous de l’alimenter, mais prudence: en effet, ce contact ne supporte pas d’intensité trop forte. c’est pourquoi il est utilisé pour alimenter uniquement la partie commande du contacteur (qui n’appelle quasiment pas de courant) représentée par une petite bobine (bornes A1 et A2 du contacteur). Toutefois, il d’usage de protéger le contact d’EDF et la commande de votre contacteur par le biais d’un disjoncteur 2A (voir schéma) qui limitera à cette hauteur toute surintensité accidentelle. Pour la section, je vous recommande le 1,5mm2.\nSuper votre forum! Juste un détail on fait des economies de facture avec un contacteur jour nuit )électricité moins cher en nuit), mais on consomme autant d’énergie..c quand même mieux pour la planète car l’electrIncite produite la nuit est moins carbonée !!\nGouet p dit :\nJe croyais que l on renvoyais le neutre chez EDF en coupure et non la phase comme votre plan\nIl est courant de couper la phase. Comme un classique interrupteur le fait pour un simple allumage.\n26 février 2015 à 2 h 33 min\nmon disjoncteur générale vient de sauter, en passant aux heures creuses à 1h du matin. J’ai remis en route, et 5min apres, ça a redisjoncté, et là impossible à remettre.\nJ’ai mis mon contacteur chauffe-eau sur position 0 et là le disjoncteur general remarche , mais du coup que dois-je faire ? Je n’aurai pas d’eau chaude demain ? J’espere que mon proprietaire va être réactif car je n’y connais rien…. Je sais juste que le chauffe-eau est vieux, mon proprio l’a ouvert ya 6mois il etait plein de calcaire rouge…il l’avait dès lors « nettoyé » de l’interieur, mais là je ne sais pas ce qu’il se passe.\n1 mars 2015 à 20 h 30 min\nDe grandes chances pour que votre chauffe-eau soit en défaut d’isolement… A mon avis, un remplacement serait à prévoir !\nSamarere dit :\nJe viens de refaire une installation électrique complète de ma maison et viens de mettre en place un tout nouveau tableau électrique à la place d’un très vieux de seulement 3 disjoncteurs … Mon contrat prévoit les HC et HP. Je cherche à brancher les deux fils qui viennent du relais EDF. C’est un ancien relais (donc pas de C1 ni C2) mais seulement deux fils noirs qui en sortent. Comment savoir lequel est à brancher sur la phase du 2 A et l’autre sur la borne A2 du contacteur.\n24 mars 2015 à 13 h 53 min\nce système est il possible avec les vieux compteur électromécanique (à roue)?\ndois-je faire changer ce compteur?\nJ’ai un contacteur J/N qui fonctionne très bien.\nEn hiver, le soir, il ne reste plus beaucoup d’eau chaude pour le bain des enfants.\nJe souhaiterais forcer une réchauffe du ballon d’eau chaude en fin d’après midi pour avoir un peu plus d’eau chaude.\nPuis-je ajouter un programmateur dont la partie commande serait en dérivation sur le contact sec ERDF ?\nCela viendrait court-circuiter le contact ERDF pour forcer la commande du chauffe eau, tout en gardant la protection de 2A.\nMerci pour ce fil très intéressant et parfaitement animé !\nJe ne pense pas que votre problème vienne du fait qu’il faille forcer la mise en marche (prématurée) du contacteur J/N, pour disposer d’eau chaude avant l’heure.\nA mon avis, c’est un problème de dimensionnement du ballon.\nQuelle est la capacité (en litres) de votre ballon ?\n10 juin 2015 à 9 h 56 min\nj’ai un contrat HP HC et un ballon qui n’a pas de contacteur jour nuit. Je voudrais l’installer pour faire des économies. J’ai bien deux fils (rouges en 2,5 mm) qui sortent du compteur Erdf. Mais je ne sais pas où ils vont, le tableau électrique est un entassement de fils. Comment puis je les retrouver? Ou dois-je refaire un câblage, ce qui nécessiterait quelques travaux, la sortie des fils du compteur passant par un faux plafond.\n6 juillet 2015 à 20 h 36 min\nJe doit installer un Contacteur HC/HP.\nJ’ai repéré 2 Fils noir partant du Compteur EDF.\nDont 1 fils est raccordé au Disjoncteur de coupure général,est-ce normal ?\nJakes13 dit :\nBonjour; N’ayant + d’eau chaude et après test du ballon j’ai remplacé le contacteur HC par un Legrand 412501 et mis mon circuit en conformité avec votre schéma en rajoutant un contacteur 2A.\nJe n’ai toujours pas d’ECS/ et me pose des questions:\n1/Comment s’assurer que ERDF active bien mon contacteur HC? Y a t’il un test à faire pour vérifier que mon Contacteur Legrand s’active lorsque il reçoit le signal d’ERDF ? (il est neuf mais marche t’il?)( j’ai un multimètre)\n2/ j’ai eu ce problème de panne d’ECS il y a 4 mois et malgré échange du contacteur HC, j’ai fait venir un technicien ERDF qui m’a remplacé les relais de découplage MICHAUD P038 sur mon tableau et celui sur le compteur .Compte tenu de leur tarif horaire; j’hésite à les faire venir.\nBravo pour la clarté et pertinence de vos conseils.\n23 août 2015 à 14 h 39 min\nNous venons d’acquérir une maison où les anciens propriétaires étaient agents EDF. De ce fait, EDF a du intervenir pour sortir du compteur des fils pour raccorder à un contacteur jour/nuit (excusez moi pour les termes approximatifs je ne suis pas du tout de la partie).\nMon ami vient de relier le chauffe eau, mais ma question est, faut-il un contacteur pour chacun des éléments énergivores de la maison (sèche-linge, machine à laver, lave vaisselle…).\nNon, pas nécessairement. L’économie sur ce type de récepteur peut être réalisée en lançant la mise en marche uniquement pendant les heures creuses.\nRenseignez vous ou regardez sur votre facture pour connaître ces plages horaires (elles peuvent différer d’un endroit à l’autre).\nUn grand merci pour l’ensemble de vos publications d’une grande qualité ! J’ai particulièrement apprécié les articles « techniques » comme pour le raccordement du va-et-vient et surtout celui-ci pour le câblage du contacteur HP/HC ! Grâce à vous j’ai enfin compris le principe !!!\nJe rénove une vieille maison avec une installation électrique vraiment dangereuse et très mal réalisée, qui n’était qu’à moitié (et mal) refaite quand on a acheté la maison… du coup je refais tout, et je bascule sur le nouveau tableau d’ici la fin de la semaine si tout va bien !\nAussi j’avais peur de prendre exemple sur le montage actuel du contacteur, et j’ai a priori bien fait puisque les câblages ne sont pas les mêmes que sur votre schéma avec une double inversion : le 2A est un 10A dont le neutre (au lieu de la phase) est relié au a1 (au lieu du a2) et la phase au contact sec du compteur…\nPourtant je dois bien avouer que cela fonctionnait sur ce plan là, ce que je comprends mieux grâce à votre article et à un des échanges ci-dessus : coupure du neutre plutôt que de la phase dans mon ancienne installation, et bornes a1 et a2 inversables puisqu’elles alimentent une bobine dans le contacteur, j’ai bon ?\nJ’ai aussi bien aimé l’article sur la réno d’une installation, j’attends la suite avec impatience ! Cela fait flipper et je n’ose imaginer la tête de l’installation derrière, c’est ce qu’il y a de pire chez moi (genre un ancien fusible porcelaine avec un trombone dedans, caché sous une boîte de dérivation récente sous un plafond, alors qu’il ne servait qu’à alimenter une prise 20 cm au dessus du plancher, c’est pas l’économie de câble que ça a permis qui le justifie !!!)\nJ’en reviens pour finir à votre article sur la réno où l’on voit une photo de surchauffe due à un mauvais serrage… Quand sait-on qu’on a suffisamment serré ? Ne peut-on pas trop serrer ? En plomberie ça peut être problématique par exemple, mais en élec ?\nBref, encore merci pour vos articles et votre éventuelle réponse, et bonne continuation à vous !\nMerci pour votre commentaire. En effet, il n’y a pas de sens pour brancher une bobine de contacteur (vu que l’on est en alternatif) et vous pouvez inverser le câblage des bornes A1 et A2 sans souci; néanmoins, c’est mieux de se conformer au schéma de l’article (qui n’est pas le mien, je n’ai rien inventé …) qui est le plus usuel et qui permet de repartir sur de bonnes bases.\nIl est vrai que lorsqu’on achète une ancienne maison, on découvre pas mal de surprises dans l’installation… si le budget vous le permet, le mieux étant quelque fois de tout déposer et de tout refaire en partant de zéro (gain de temps au final).\nEn ce qui concerne le mauvais serrage, on n’applique pas de couple de serrage spécifique (vu la puissance ridicule à véhiculer) dans le domestique; il faut juste s’assurer que les fils sont bien serrés dans leurs bornes sans toutefois exploser la vis en serrant trop fort. Une simple traction sur le fil vous permet de voir si ce dernier est logé solidement dans l’étrier de serrage.\nPS: la suite de l’article sur la réno est à venir … Il est écrit, il n’y a plus qu’a y intégrer une petite vidéo qui explique un point précis.\nFabrice06 dit :\nBonjour et merci pour tout ces commentaires.\nErdf mon changé le vieux compteur par un nouveau .\nFaut il vraiment avoir les 2 fils qui sorte tu compteur pour les branché :\n1 sur sorti 2A . et 1 sur A1 pour actionné J/N\nou bien ça peu marché sans ça .\nJ’ai le système complet ABB avec tableau 2A . 20A et Système auto. merci bcq\nAutant profiter du contact d’EDF pour piloter le contacteur qui alimentera votre chauffe-eau. Dans le fil de commentaires, il y a des personnes qui ont posé des questions similaires à la vôtre: jetez-y un petit coup d’oeil, cela vous permettra de vous diriger.\nCependant, le schéma présenté dans l’article reste la meilleure solution. En ayant le système ABB complet, il n’y a plus qu’à … comme on dit !\nBonjour et merci tout d’abord pour ces explications,\nJe viens de passer en contrat edf heures creuses, mon beau père est venu brancher un contacteur jour / nuit sur le compteur électrique pour piloter le chauffe eau.\nLe chauffe eau électrique est donc alimenté de 23h à 7h, mais comment le mettre la journée en marche forcée vu que le contacteur n’est pas alimenté en dehors des heures creuses ?\nNormalement, le contacteur est muni d’une marche forcée permettant ainsi d’alimenter votre chauffe-eau en dehors des heures creuses.\nIl y a normalement en façade un bouton glissant sur 3 positions : Arrêt, marche forcée, marche (auto).\nArlette BIVILLE dit :\n22 novembre 2015 à 16 h 18 min\nA sortie du tableau il y a un fil bleu et noir comment savoir lequel va en position phase sur le A2 et celui qui va sur le A1 du contacteur\nY a t il un problème si ces fils sont inversés\nAucun problème si vous inversez ces deux fils. Le réseau de nature alternative fera que le contacteur sera quand même alimenté: la tension et le courant change de sens à raison de 100 fois par seconde (fréquence de 50Hz).\n24 novembre 2015 à 18 h 09 min\nmerci pour votre réponse demain je brancherai les fils en attente demain\nce site est formidable des réponses techniques auxquelles je ne comprends rien mais j’ai la réponse que j’attendais\nBonne soirée j’écrirai à nouveau si j’ai un souci\nEst il possible d utiliser le 2A à la fois pour le contacteur et pour un programmateur de radiateurs ? Merci d avance et bravo pour la qualité des infos\nKuentz André dit :\nIl serait peut être bon d’informer les usagers que l’utilisation d’une horloge pour la mise en route du chauffe-eau risque, avec le temps de provoquer des fonctionnements en heures pleines suite à une désynchronisation des commandes. Le mieux étant d’utiliser un relais commandé par la fréquence 175 hz d’EDF mais je ne suis pas sur que cet appareil soit en vente libre.\nMon chauffe eau (changé en nov 14) qui dispose d’un système jour/nuit semble ne plus vouloir fonctionner.\nQuand le courant passe en HC, le chauffe-eau s’allume quelques secondes, puis le contacteur jour/nuit saute, se rallume quelques secondes ainsi de suite indéfiniment.\nA coté du contacteur (changé en nov 15, pensant qu’il était le problème, sans succès) j’ai une « protection relais chauffe-eau » que je suis obligé de couper pour pouvoir mettre le chauffe eau en marche forcée pour avoir de l’eau chaude sinon le contacteur ne tient pas en position »1″.\nJe ne comprend pas, pour moi l’appareil fonctionne ou pas, mais ces rallumages / extinction me perdent.\nNB : je suis totalement incompétent en electricité.\nSi quelqu’un a déjà connu ce problème je serai ravi d’avoir une aide ou des informations.\nMon compteur EDF est très ancien et dessous, une fois retiré le capot, je trouve 4 bornes nommées N, S3, S2, S1.\nComment dois-je brancher mes câbles venant des bornes A1 et A2 de mon contacteur J/N GEWISS ?\njacques WALLER dit :\n21 février 2016 à 11 h 41 min\nJ’ai une installation électrique avec un chauffe eau qui est piloté par un contacteur jour/nuit.\nComme il m’arrive de m’absenter plusieurs jours de suite de mon domicile je souhaite pouvoir couper le fonctionnement jour/nuit et le remettre en marche à distance à partir de mon smartphone.\nJ’ai développé la partie domotique de mon projet et j’arrive a piloter un relais 20A via internet.\nIl me reste une interrogation ou brancher les deux bornes contact de mon relais ?\navant la borne A1 ou après la borne A2 du Contacteur jour / nuit ?\nComment savoir si le ballon d’eau chaude est piloté par ERDF ?\nNousn’avons pas de fusible spécifique pour le ballon, mais c’est un ballon récent.\n27 février 2016 à 15 h 48 min\nDans un premier temps, s’il n’y a pas de contacteur J/N dans votre tableau électrique, c’est que votre chauffe-eau marche en direct.\nDans un second temps, votre abonnement doit être « heures creuses/heures pleines » (double tarification) pour avoir un chauffe-eau piloté par le contact EDF.\nIl suffit de faire paseer par le contact de votre relais l’alimentation du contacteur heures creuse .\n-Débrancher la borne A1 du contacteur HC que vous branchez sur une borne de votre contact du relais .\n– L’autre borne de votre contact relais vous la remettez sur la borne A1 du contacteur heures creuses.\nPour que cela fonctionne votre relais doit rester baculer en permanence après l’avoir commander.\nmerival dit :\n-J’ai un cumulus.\n-Depuis la nuit du samedi 12 au dimanche 13 mars mon disjoncteur différentiel saute dès que je passe en heure creuse et donc que le cumulus se met à chauffer l’eau.\n-Le problème vient de la « protection relais » (comme indiqué sur la plaque du tableau électrique).\n-Si je passe en marche forcée en heure creuse ou normale (heures de journées) le disjoncteur saute également.\n-Le disjoncteur ne saute pas si le fusible de la « protection relais » est désenclenché ou si je mets le cumulus à l’arrêt.\nj’ai changé le fusible de la « protection relais » mais le problème persiste (l’ancien fusible avait un voltage de 250 v et le nouveau un de 230 v, je ne pense que ce soit très important, détrompez-moi si je fais erreur).\nJe rajouterai que j’ai changé de fournisseur d’électricité pour aller chez Direct Energie, officiellement le contrat à commencé le 27/02/2016.\nD’où pensez-vous que le problème puisse venir :\n-du disjoncteur différentiel ,\n-du contacteur/disjoncteur correspondant soit à la « protection relais », soit à la « protection cumulus » ou soit au « relais j/n » (je rappelle que c’est le fusible de la « protection relais » qui saute),\n-de mon nouveau fournisseur d’électricité (ce que je doute vu qu’en pleine journée si je passe en marche forcée le disjoncteur différentiel saute également),\n-d’autre(s) chose(s) ?\nCela m’a tout l’air d’un défaut d’isolement avéré sur votre cumulus. Le déclenchement du différentiel confirme ce fait.\nPetite question toute bête mais qui a son importance, quel âge a votre chauffe-eau ? Il n’est pas rare de constater avec le temps un dépôt de calcaire\nimportant sur la résistance chauffante qui risque d’induire des défauts internes.\nIl y a également moyen de faire réaliser une mesure d’isolement sur le circuit en question pour en avoir la certitude.\n17 mars 2016 à 8 h 37 min\nbravo pour cet excellent article ! pour ceux qui cherchent une solution simple pour commander à distance via internet leur ballon, il y a un nouveau produit ARTI TEMP qui va sortir (voir leur site artisys.fr) qui permet justement cela à condition d’avoir un compteur electronique et pour un coup modique : ça permet à ceux dont le compteur est loin du tableau de pouvoir commander le contacteur J/N –\nvous pouvez ainsi ne faire marcher le ballon qu’a certaines heures (programmées par vous via smartphone) et economiser ainsi de substanciels kwh mais aussi piloter votre chaudiere fuel et surveiller vos consos et températures à distance.\nJe suis locataire depuis octobre 2009 et je ne sais pas depuis à partir de quelle date ce cumulus a été installé.\nDonc ça fait au moins 5ans 1/2.\nPuis-je faire moi-même cette mesure d’isolement et,soyons fou, réparer si c’est nécessaire ?\nJuste une précision : le fusible que j’ai remplacé est bien sûr au même ampérage (c’est-à-dire 2A).\nLe fusible (quelque soit son calibre) n’est en rien responsable de ce défaut. A mon humble avis, il s’agit\nCe que je ne comprends pas, c’est que vous dites que le fusible de la protection relais saute également (?!) Vous confirmez ?\nSi le différentiel saute quand le contacteur libère le courant dans le circuit, c’est que votre ballon d’eau chaude est en défaut d’isolement. Etant locataire, vous avez plutôt intérêt de prévenir votre propriétaire et de lui en parler.\nLa mesure que je vous ai indiquée se fait sur le circuit hors tension et nécessite l’utilisation d’un mégohm-mètre. Vous avez alors deux solutions:\n– Vous faîtes venir un électricien (qui a cet appareil et qui saura réaliser la mesure) pour constater et confirmer la panne (à vos frais ou à ceux du propriétaire)\n– Vous remplacez directement le chauffe-eau (parlez-en à votre propriétaire évidemment)…\n17 mars 2016 à 20 h 04 min\nEn effet ce qui fait sauter le disjoncteur différentiel est le fusible de ce qui est appelé la « protection relais »(c’est écrit sur le tableau électrique).\nCela saute quand je passe horaire de nuit ou si j’enclenche la marche forcé à n’importe quelle heure de la journée\nQuand je désenclenche ce fusible je n’ai plus bien sûr le cumulus qui fonctionne mais le disjoncteur ne saute plus dès le passage aux heures de nuit (minuit pour mon cas)\nSuivant votre conseil je vais prévenir mon propriétaire (c’était prévu mais je voulais savoir de quoi il en retournait pour cette panne).\nANTONIO ONETO dit :\nil faut que je remplace mon chauffe eau de 200l.\nl ancien branchement ce fait avec 4fils+la terre et le nouveau branchement 2fils + la terre\nancien.branchement bleu et marron ensemble et 2 noirs ensemble\ncomment ce fait le nouveau branchement.\ngrizly38 dit :\nJe viens de changer mon cumulus, jusque-là pas de problème.\nEJP heures bleu pleines et creuses – blanc pleines et creuses et rouge pleines et creuses\nMes heures creuse 22h00 – 6h00\nDisjoncteur 20 A sur auto – Disjoncteur 2A levé\nLe cumulus chauffe en heures pleines (pas normal ce n’est pas les heures creuses 18h00) il devrait arrêter de chauffer\nJe ne peux pas mettre le 20A sur marche forcée (1) il ne tient pas\nDisjoncteur 20 A sur 0 – Disjoncteur 2A baissé\nJe positionne le Disjoncteur 20 A sur 1 il tient\nLe chauffe-eau chauffe (normal c’est en marche forcée)\nJe remonte Disjoncteur 2A et le disjoncteur 20 A se remet sur auto mais le cumulus continu de chauffer (pas normal ce n’est pas les heures creuses 18h10) il devrait arrêter de chauffer\nOù est le problème ? quelqu’un à une idée ?\n9 août 2016 à 21 h 03 min\nQuestion bête: avez-vous correctement câblé la partie commande, venant du contact sec délivré depuis le relais d’EDF? Tout laisse à penser que vous ne passez pas par ce contact mais que la commande est directe… Regardez bien le schéma de l’article. Cdt,\nle fusible de protection 2A dans le coffret électrique EDF saute au passage heure creuse.\nmon cumulus chauffe normalement en position forcée.\npar contre mon contacteur J/N est protégé par un disjoncteur 10A\nle contact sec du compteur et la bobine du contacteur J/N sont sur une boucle.\nje ne n’arrive pas à identifier la panne\nA vue de nez, on dirait que la bobine de votre contacteur a rendu l’âme. Essayez de le remplacer, surtout si votre fusible 2A saute à chaque passage HC, la bobine semble être en court-circuit…\nBenoit65 dit :\n23 août 2016 à 12 h 26 min\nBonjour, Merci pour ce tuto qui m’a bien aidé mais il me reste une question, j’ai bien les deux fils pilote qui proviennent du compteur EDF mais impossible de les différencier, est ce que c’est grave si j’inverse les deux fil pilote lors du branchement sur le disjoncteur 2A et le contacteur ou non ?\n23 août 2016 à 21 h 04 min\nA priori, il n’y a pas de sens puisqu’il s’agit d’un contact sec.\nAttention toutefois au câblage, suivez bien le schéma.\ngeorges payen dit :\n23 août 2016 à 12 h 46 min\nUne question bête je viens de remplacé mon tableau de réparation par un plus grand, donc j’ai des place libre pré câblé sur deux des trois rangé je veux brancher un ballon eau chaude es que je peux installer les contacteurs 2A, 20A, le contacteur jour /nuit dans celui-ci pour un gain de place ou bien doit on obligatoirement installé un tableau spécifique au ballon, chaque fabricant a au catalogue ce genre de tableau mes ne précise nulle part ci il est indispensable\nVous pouvez sans problème intégrer dans vos emplacements libres l’appareillage en question. Prenez soin de bien repérer vos nouveaux départs avec des étiquettes, néanmoins.\njeanmary47 dit :\nje voudrais brancher un contacteur j/n sur une annexe de ma maison et je n’ai pas de fil pilote qui vient du compteur de la maison vers l’annexe comment faire merçi jean\nVous pouvez utiliser une horloge de programmation pour simuler le contact EDF aux heures où le prix du Kwh est le plus bas.\n28 octobre 2016 à 10 h 51 min\nmerçi du renseignement mais l’horloge numerique est en 16 ampères et le disjoncteur du cumulus lui est en 20 ampères est ce que cela ne peut pas créer un probléme pouvez vous me montrer le schéma de branchement cordialement jean\nBonjour, l’horloge va permettre de délivrer un contact à la bonne heure pour établir le courant dans la bobine du contacteur. Ce contact a une intensité admissible et suivant le modèle d’horloge, celle-ci peut varier. Je vais tâcher de joindre un schéma dans un article que je vais écrire dans l’après-midi.\nLe schéma est dispo dans la rubrique « schémas » du blog.\n3 novembre 2016 à 9 h 57 min\nmille merçi vous me sortez une épine du pied je vous recontacterais des que j’ai fait le branchement jean\n1 janvier 2017 à 17 h 50 min\nMon chauffeau eau marche pas en heure creuse depuis 2 jours obliger de mettre en marche force\ncarjelou dit :\nBonjour,je voudrais installer des radiateurs a accumulation (3x2kw et 2x3kw) et bénéficier du tarif « heures creuses » mais puis-je brancher tous mes appareils sur le même contacteur, ou faut-il un contacteur par appareil? Et dans ce dernier cas faut-il également un disjoncteur (2A & 20A) par contacteur ou un de chaque suffit-il pour l’ensemble? Merci.\njaminon dit :\nBonsoir j’ai un chauffe eau en triphasé comment dois-je procéder pour mettre un contacteur jour nuit en plus les fils du chauffe eau sont de couleur noir?Merci\nil faut donc acheter un contacteur jour nuit triphasé.\nJe suis entrain de changer mes équipements et je voulais savoirs si c’était normal que je trouve 2V entre mes fils qui vienne du relais de découplage ?\nBonsoir,J’ai remplacé mon ancien tableau par un autre aux normes et j’ai eu un problème avec le contacteur jour/nuit.J’avais respecté le cablage d’origine mais sur la position ‘manuel’ le différenciel a sauté et impossible de revenir à la position auto et arrèt .J’ai acheté le tableau Bricélec et surprise pas de schéma.Heureusement vote site m’a sauvé avec le schéma très clair.Je n’utilisais jamais le manuel le chauffe-eau peut-il etre en cause?merci\nJe souhaite mettre mon ballon d’eau chaude en HC/HP.\nMon installation est ok. Erdf est passé réglé mon compteur.\nJ’ai repéré les fils pilotes raccordés sur mon contacter et mon disjoncteur (bleu clair et blanc). Seulement Voilà, je ne sais pas où raccorder ces 2 fils sur mon compteur électrique ???\n3 choix s’offrent à Moi : C1 C2 , C3 C4 , I1 I2.\nayant des problèmes avec mon contacteur heures creuses et pleines – j’ai acheté hier un contacteur Legrand triphasé – 25A – et aujourd’hui je n’ai toujours pas d’eau chaude – Pourtant le branchement a été installé comme l’original – je vous remercie d’avance pour votre réponse.\nles aiguilles de l’horloge Legrand ne fonctionnent plus mais le chauffe eau fonctionne à condition que le soir 22h je tourne les aiguilles à la main jusque 22h Que faire ?\nComment sont activées les aiguilles ?? ou bien dois je changer l’horloge\nQu’est-ce qui détermine le choix de l’ampérage du contacteur 20 ou 25 ampères ?\nBonjour , suite au branchement de mon contacteur , en suivant vos indications j avais des soucis ,il disjoncté en mode forcé , et je me suis aperçu que vos branchements ne sont pas bon , C1 va sur A1 du contacteur , et C2 va vers le disjoncteur 2A , depuis pas de soucis . cdlt\nAdib ALAOUI dit :\nTout d’abord un grand merci pour vos explications, très pédagogiques: je comprends enfin comment marche mon chauffe-eau grâce au schéma avec l’horloge programmable\nJ’ai un système domotique (sous IO Homecontrol donc contrôlable à distance) pour piloter les radiateurs et je souhaite savoir s’il est possible de remplacer l’horloge programmable par un appareil pilotable par IO Homecontrol pour réaliser cette fonction horloge mais à distance.\nbouliére dit :\nMERCI. BRAVO !\nj’ai débranche parce qu’il faisait beaucoup de bruit un commutateur éléctrique Sauter CYE1 A070 .sans savoir que cet enfin trés vintage avait une fonction précise.\nDu coup plus d’eau chaude; Bien evidemment je n’ai pas noté l’ordre des branchements;j’ai 6 bornes un fil bleu 2 fils rouges un shunt entre les bornes 2 et 3 .\nfil bleu sur le 1 ? un rouge sur le 3? l’autre rouge sur quelle bornemerci pour votre aide.\nEt il faudra sans doute mettre à jour l’horloge!l\nPascal Rolland dit :\nle thermostat de mon ballon se met en sécurité lorsqu’il reçoit le contact ERDF. Je le reclenche manuellement et il fonctionne normalement, pourquoi?\nCDLT merci de vos réponses.==


Les nouvelles séries commandées pour HBO Max se dévoilent - Little Big Animation\nLes nouvelles séries commandées pour HBO Max se dévoilent\nWarnerMedia a annoncé aujourd’hui des commandes pour trois nouvelles séries d’animation pour adultes à venir sur HBO Max, dont une commande de deux saisons pour Clone High, reboot de la série créée en 2002 par Phil Lord, Chris Miller et Bill Lawrence, une commande de dix épisodes pour Velma de Warner Bros. Animation, centrée sur le cerveau du Scooby-gang, interprété ici par Mindy Kaling ou encore Fired on Mars, une comédie existentielle dans le monde du travail dans un futur proche, interprétée par Pete Davidson (Saturday Night Live). Découvrez également la liste des nouvelles séries Max originales en développement qui sont susceptibles d’arriver chez nous via Adult Swim France, comme c’est le cas pour Close Enough, par ailleurs renouvelée pour une troisième saison.\nClone High est une école secrètement dirigée par le gouvernement, peuplée de clones de figures historiques comme Abraham Lincoln, Jeanne d’Arc, Gandhi, Cléopâtre, John F. Kennedy…\nPhil Lord et Christopher Miller reviennent en tant que producteurs exécutifs et scénaristes. Bill Lawrence revient également en tant que producteur exécutif avec Erica Rivinoja, (South Park, Borat Subsequent Moviefilm) qui a écrit sur la série originale et qui revient ici en tant que showrunneuse. Clone High est toujours produite par MTV Entertainment Studios.\nVelma sera une série comique pour adultes qui racontera les origines de Velma Dinkley, le cerveau méconnu et sous-estimé du Scooby-gang (vraiment ?). Cette série originale dévoilera un passé complexe et coloré pour l’héroïne à lunettes. Mindy Kaling (The Office, Late Night), productrice exécutive, interprétera le personnage principal. Charlie Grandy, Howard Klein et Sam Register sont également producteurs exécutifs. Velma est Produit Par Warner Bros. Animation.\nCréée par Nate Sherman et Nick Vokey, Fired on Mars est une comédie existentielle dans le monde du travail qui se déroule sur le campus martien d’une entreprise de haute technologique. Pete Davidson (The King of Staten Island) y incarnera le personnage et assure la production exécutive avec Carson Mell (Silicon Valley) et Dave Sirus.\nLes séries d’animation Max Originales pour adultes en développement :\nCréée par le musicien Sean Solomon, Hello Paul raconte l’histoire d’un chat névrosé de la génération des millenials, stressé par son travail intense et la présence de son colocataire, une souris pique-assiette.\nObi est un homme-enfant dans la trentaine qui poursuit son rêve de devenir artiste tout en naviguant dans l’âge adulte avec sa bande d’amis. Produit par Outlier Society, la compagnie de production de Michael B. Jordan, par Michael Schreiber pour Studio 71 et David Devries, Obi est une adaptation de la bande dessinée populaire publiée sur Instagram par Obi Arisukwu, et inspirée de sa vie quotidienne. La série est co-créé par Obi Arisukwu et Arthur Harris (The Last OG).\nAvec pour producteur exécutif l’acteur Ed Helms et aussi les créateurs Brendan Walter et Greg Yagolnitzer, Uncanny Valley raconte l’histoire de trois robots domestiques maladroits qui tuent leurs propriétaires humains et tentent tant bien que mal de se faire passer pour eux dans la vie quotidienne. La série sera produite par Universal Télévision et par la Pacific Electric Picture Company, créée par Helms et Mike Falbo. Andrew Guest en sera également l’un des producteurs exécutifs et scénariste.\nCréée par Brian Michael Bendis et David Mack, cette bande-dessinée publiée aux USA chez DC Comics entre 2018 et 2019, nominée pour plusieurs Eisner Awards, sera adaptée en animation. Ce thriller d’espionnage méta, non publié en France, prend pour concept que les dessinateurices de comics pourraient être des agents secrets sous couverture sera à nouveau entre les mains de Bendis, qui écrira la série, tandis que David Mack s’est engagé à la réaliser. L’animation de Cover sera produite par les Studios Rooster Teeth.\nClone High, Fired on Mars, HBO Max, Hello Paul, Obi, Uncanny Valley, Velma, Warnermedia


KINEDO Baignoire balneo Concerto 180x80 cm tete a droite SILENCE ET\nLes baignoires balneo Concerto jouent l'elegance des formes et la sobriete ! Place au doux murmure de l’eau grace a ce systeme exclusif de balneomassage silencieux pour plonger dans un bain de serenite absolue . Massage mixte : EAU et AIR SILENCE & Fonction d' assechement automatique. La purete\n2766.82€ Détails / Commande\nHOMCOM Siege de baignoire siege de bain suspendu reglable tabouret\nCe siege de bain suspendu aux bords de la baignoire surelevera votre position d'assise dans et facilitera entree et sortie de bain. C'est l'equipement indispensable pour les personnes agees, blessees ou handicapees. Caracteristiques : Siege de ideal ou Possibilite de l'etendre s'adapter a la plupart des baignoires A utiliser en complement d'une planche de ou barre d'appui Equipe d'embouts antiderapants bien proteger rebords de\nThalassor Baignoire balneo d'angle 150 cm NEVIA IDYNAMIC\nBaignoires d'angle balneo NEVIA 150 gamme IDYNAMIC. Equipements ultra complets, circuit EAU AIR AIR, fonction rincage, sechage auto, Bluetooth.\n4225.20€ Détails / Commande\nDistribain Baignoire balneo asymetrique G Mauna Loa whirlpool 30 jets\nBaignoire balneo asymetrique de luxe spa whirlpool Mauna Loa gauche 2 places 30 jetsLa sobriete au coeur de votre salle de bain et le plaisir d'un moment paisible partage avec partenaire a decouvrir sans plus attendre grace a cette baignoire au design epure. Commandez les 30 de massage a service a l'aide du panneau de controle tactile multifonctions pour un personnalise. Le rechauffeur d'eau integre vous permet de garder a temperature\nDistribain Baignoire ilot Iseo Grey\nBaignoire ilot Iseo GreyCette baignoire allie parfaitement design et bien etre pour votre plus grand confort. Avec son style tendance et ses lignes intemporelles, cette s'adaptera a salle de bain. A installer le long d'un mur, ce modele de avec sa robinetterie integre, apportera une touche de a espace bain. Ses cotes inclines vous offrent un et permettront de beneficier de bains tres relaxants. Entierement concue en acrylique, sa\nKaldewei baignoire Mini droite 834 224400010001 157 x 70 47,5 x 43 cm,\nKaldewei baignoire Advantage MINI droite 834 157 x 70 cm blanc alpin 3,5 mm Email en acier en 2,9 mm 1930 , 14 mm Poids: 45 kg Solution pour les petites salles de bain consommation d'eau plus economique grace a la forme interieure effilee Monoplace trop plein positionne sur le cote Surface resistante aux chocs, rayures et a l'abrasion, couleurs, a la lumiere et acides selon DIN ISO 2722, classe 2000 , TUV GS (securite testee) sceau\n476.86€ Détails / Commande\nKINEDO Baignoire balneo ROMANZA 160x70 cm tete a droite SILENCE ET\nLes baignoires balneo ROMANZA, s es formes classiques et douces la rendent adaptables a tous types de decoration. ! Place au doux murmure de l’eau grace a ce systeme exclusif de balneomassage silencieux pour plonger dans un bain de serenite absolue . Massage mixte : EAU et AIR SILENCE & Fonction d' assechement automatique. Leurs et a de Tete a droite. Garantie 5 ans. Dimensions (cm): 160x70 cm. 5 ou 6 buses lineaires. 12 micros injecteurs\n2914.56€ Détails / Commande


Mentions légales - montres-passion\nCe site est publié par l'entreprise DALMATINE, EURL au capital de 7500 €, immatriculée à Brest sous le numéro 41757495000015 dont le siège social est 73 rue Jean Jaurès - 29200 BREST.\nLe n° de TVA est : FR49417574795000015\nDirecteur de la publication : Daniel Julé.\nTous les éléments graphiques, la structure et, plus généralement, le contenu du sitemontres-passion-brest.com sont protégés par le droit d'auteur, le droit des marques et le droit des dessins et modèles.\nLa reproduction d’une page du site dans un cadre extérieur à montres-passion-brest.com ou l’insertion d’une page appartenant à montres-passion-brest.com dans la page d’un autre site est interdite.\nDe même, toute reproduction ou représentation du site en partie ou en totalité est interdite sans l'accord écrit de montres-passion-brest.com et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.\nLes textes, graphismes, dessins, logos et photos qui sont diffusés montres-passion-brest.com peuvent faire l'objet d'une reproduction sur un support papier ou un support électronique, sous réserve de citer le nom et l'adresse du site et de ne pas en faire une utilisation commerciale.\nLa création d'un lien hypertexte vers le site www.montres-passion-brest.com ne peut se faire qu’avec l’autorisation de montres-passion-brest.com, et sous réserve qu'aucune confusion ne puisse exister dans l'esprit des internautes sur l'identité du site ou la provenance des informations.\nTous les éléments graphiques, la structure et, plus généralement, le contenu du site montres-passion-brest.com sont protégés par le droit d'auteur, le droit des marques et le droit des dessins et modèles.\nLes textes, graphismes, dessins, logos et photos qui sont diffusés peuvent faire l'objet d'une reproduction sur un support papier ou un support électronique, sous réserve de citer le nom montres-passion-brest.com et l'adresse du site et de ne pas en faire une utilisation commerciale.\nLa création d'un lien hypertexte vers le site www.montres-passion-brest-com ne peut se faire qu’avec l’autorisation de montres-passion-brest.com, et sous réserve qu'aucune confusion ne puisse exister dans l'esprit des internautes sur l'identité du site ou la provenance des informations.\nLa collecte d/jainsi que leur traitement sont effectués dans le respect de la loi « Informatique, Fichiers et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et ses décrets d’application.\nLa collecte des données à caractère personnel concernant les utilisateurs du site montres-passion-brest.com a pour finalités principales l’identification des utilisateurs pour la fourniture des services et prestations proposés sur le site.\nmontres-passion-brest.com est enregistré à la CNIL sous le numéro 1934081\nA tout moment, vous pouvez demander à exercer ce droit en contactant montres-passion-brest-com\nLes visiteurs du site sont informés que pour les besoins de la navigation sur le site www.montres passion-brest.com, peut avoir recours à la collecte automatique de certaines informations relatives aux utilisateurs à l'aide des cookies. Si l'utilisateur du site ne souhaite pas l’utilisation de cookies par montres-passion-brest.com, il peut refuser l’activation des cookies par le biais des options proposés par son navigateur internet. Pour des raisons techniques, si l'utilisateur désactive les cookies dans son navigateur, certaines prestations proposées sur le site [url du site] pourront ne pas lui être accessibles.\nMentions légales créées le 19 septembre 2016


American Staffordshire Terrier - Fiche de la race American Staffordshire Terrier - Woopets\nTaille : 43 à 43 cm\nMorphologie : Tête de longueur moyenne, corps court et galbé, membres droits à l'ossature forte.\nRobes : Toutes couleurs acceptées, sauf robes comprenant plus de 80% de blanc, et noire et feu, puis foie.\nPoil : Court, serré et luisant.\nCaractère : Loyal, franc, sociable, fidèle, intelligent.\nAptitudes : Chien de garde.\nPathologies : Chien à la santé robuste.\nLe Staffordshire Terrier Américain est né de croisements entre des Terriers et des Bulldogs. Il était, à ses débuts, utilisés comme chien de combat. Il existe en réalité deux types de Staffordshire Terrier. Le type américain est reconnu en 1936. Au Xxe siècle, les éleveurs sélectionnent les sujets pour leur beauté. Il devient peu à peu un chien de garde, comme on peut le voir aujourd'hui.\nUn Staffordshire Terrier Américain ne s'éduque pas à la légère, bien au contraire. Il faut se montrer ferme, mais juste. Inutile de brutaliser un tel chien, il le deviendrait alors ! Comme ses congénères, il doit être éduqué dès son plus jeune âge.\nLe Staffordshire Terrier Américain est plus un chien d'extérieur que d'intérieur. C'est un chien actif qui a régulièrement besoin de se dépenser. Lui offrir un jardin et de longues promenades fera son plus grand bonheur. Cependant, il peut s'adapter à la vie d'appartement s'il y a été habitué dès son plus jeune âge. Toutefois, les sorties seront toujours indispensables !\nLe Staffordshire Terrier Américain est assez dominant envers les autres chiens. Il peut, parfois, se montrer agressif. C'est pourquoi, mieux vaut tenir à distance un tel chien mais aussi avoir un seul canidé chez soi !\nLe Staffordshire Terrier Américain est loyal. Il est très attaché à sa famille et se comporte comme un très bon chien de garde. Sportif, il suivra ses maîtres lors des longues promenades. Il se montre patient à l'égard des enfants.\nSeul un maître ferme mais doux pourra vivra avec un Staffordshire Terrier Américain. Il faut savoir se faire respecter : telle est la règle d'or ! Bien éduqué, il pourra être un excellent chien de compagnie.\nEn France, le Staffordshire Terrier Américain fait parti des chiens de catégorie 2 ; c'est à dire que sa possession oblige à sa déclaration en mairie, à une assurance mais aussi à le tenir en laisse et en muselière dans les lieux publics.\nSa patience avec les enfants, son caractère loyal et ses capacités comme chien de garde.\nNationale d'élevage – Expositions - Concours de beauté.\nCette fiche de la race American Staffordshire Terrier a été visitée 14854 fois.\nJ'aime · Commenter · 1 · 0 · Vendredi 31 Juillet 2009 à 08:29\nEn voir plus sur "American Staffordshire Terrier"


explorateur océanographique français\nAlexandra Cousteau (petite-fille) et Philippe Cousteau (petit-fils)\nFabien Cousteau (petit-fils) et Céline Cousteau (petite-fille)\nSurnommé « le commandant Cousteau », « JYC » ou encore « le Pacha »[n 1], il est connu pour avoir perfectionné avec Émile Gagnan le principe du scaphandre autonome avec l'invention du détendeur qui porte leurs noms, pièce essentielle à la plongée sous-marine moderne.\n1.1 Jeunesse et début de carrière (1910-1942)\nJeunesse et début de carrière (1910-1942)Modifier\nLa maison natale de Jacques-Yves Cousteau, au-dessus de la pharmacie de son grand-père, à Saint-André-de-Cubzac.\nDaniel Cousteau, le père de Jacques-Yves, est avocat international et assistant d'un homme d'affaires américain. Sa mère s'appelle Elizabeth Cousteau. Ses parents avaient une pharmacie à Saint-André-de-Cubzac, près de Bordeaux, où elle a tenu à accoucher (bien qu'habitant Paris depuis 1904). C'est pourquoi Jacques-Yves est né à Saint-André et y est enterré, comme ses parents. De 1920 à 1923, la famille vit aux États-Unis où le jeune Jacques-Yves découvre en milieu lacustre (dans le Vermont) la nage et l'apnée,,. À son retour en France, il découvre la mer dans les calanques près de Marseille, où la famille vit désormais. À cette époque, la France compte déjà un explorateur marin et polaire célèbre, dont les aventures font rêver la jeunesse : Jean-Baptiste Charcot, qui navigue à bord de son fameux navire, le Pourquoi Pas ?\nEn 1930, après avoir fait ses études préparatoires au collège Stanislas, à Paris, Jacques-Yves Cousteau entre à l'École navale de Brest et embarque sur la Jeanne d'Arc, navire-école de la Marine. Il devient officier canonnier en 1933. Il se destine à être pilote de l'Aéronautique navale, mais un accident de la route lui impose en 1935 une convalescence forcée à Toulon, convalescence qui prend fin en 1936 avec une affectation sur le cuirassé Condorcet. C'est à bord de ce bâtiment que Cousteau rencontre pour la première fois Philippe Tailliez, qui lui prête aussitôt des lunettes sous-marines Fernez, ancêtres des actuelles lunettes de natation. Il les utilise au Mourillon et est impressionné par la beauté de la vie sous-marine qui évolue sur le fond rocheux et dans les posidonies. Réalisant que le monde sous-marin couvre plus des deux tiers de la Terre, il décide de consacrer sa vie à l'exploration subaquatique[s 1].\nFaits de guerre (1939-1944)Modifier\nLe début de la plongée sous-marine moderne (1942-1946)Modifier\nLe GRS et l'Élie Monnier (1945-1949)Modifier\nLa Calypso et les campagnes océanographiques françaises (1949-1972)Modifier\nLa Cousteau Society (1973-1990)Modifier\nInventions et innovationsModifier\nLe scaphandre autonome moderneModifier\nAutres inventions et innovationsModifier\nCousteau et l'environnementModifier\nActions de protection de l’environnementModifier\nLa découverte du monde sous-marin par le grand publicModifier\nCaractère et héritageModifier\n« C’est alors que montent les premières protestations, qui virent parfois à l’injure. On convoque le commandant au tribunal de la science. Des experts, plus ou moins patentés, lui reprochent à grands cris des erreurs de détail, des raccourcis mensongers, des approximations inqualifiables…. »\nJ.-Y. Cousteau et Philippe Tailliez, Par dix-huit mètres de fond , Paris, Éditions Durel, 1946 (BNF 31976779).\nJ.-Y. Cousteau et Frédéric Dumas, Le Monde du silence , Paris, Éditions de Paris, 1953 , 1re éd., 240 p. (BNF 32056175)\nLieux, voiries et institutions nommés d'après CousteauModifier\nEn 1991, les universités de Bucarest (Roumanie) et de Chișinău (Moldavie) ont créé chacune une chaire de géonomie nommée « Chaire Cousteau » (catedra Jacques-Yves Cousteau).\nCousteau dans la musiqueModifier\nCousteau au cinémaModifier\n↑ Dans la Marine nationale française, le « pacha » est le surnom donné au commandant d'un navire militaire. Or, Cousteau n'a jamais commandé un bâtiment militaire puisque la Calypso est un bâtiment civil. Il s'agit donc d'un surnom.\n↑ « Cousteau, dix ans déjà... », sur LeJDD.fr (consulté le 11 avril 2022 )\nIl existe une catégorie consacrée à ce sujet : Jacques-Yves Cousteau.\nDocumentaires sur CousteauModifier\nCe document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques-Yves_Cousteau&oldid=193500540 ».\nDernière modification le 7 mai 2022, à 23:24\nLa dernière modification de cette page a été faite le 7 mai 2022 à 23:24.


La statue de Saint-Eloi de l'église paroissiale de Bleurville - Histoire & Patrimoine Bleurvillois\nAtelier-découverte à l'abbaye Saint-Maur dimanche 5 août\n12h40 31 juil. 2007\nLa statue de Saint-Eloi de l'église paroissiale de Bleurville\nVERS UNE RESTAURATION DE LA STATUE DE SAINT-ELOI ?\nL'église Saint-Pierre-aux-Liens de Bleurville possède une statue en pierre polychrome du XVIe siècle représentant saint Eloi revêtu des ornements sacerdotaux d'un évêque de l'époque. Il est assis tenant un livre ouvert d'une main, l'autre bénissant. Mais pourquoi une statue de saint Eloi à Bleurville, si loin de ses lieux traditionnels de vénération (Soisonnais et Limousin) ? Retour sur l'histoire de ce célèbre saint.\nNé vers 588 à Chaptelat près de Limoges, l'orfèvre Eloi s'attacha au roi Clotaire II puis devint trésorier de Dagobert Ier avant d'être élu évêque de Noyon en 641. Fondateur de monastères en Limousin, à Paris et dans le Nord de la France, il passa 20 ans à convertir les populations des Flandres et des Pays-Bas au christianisme. Investi de toute la confiance du roi Dagobert, il obtint la soumission de Judicaël, duc des Bretons, en 636.\nEloi est aussi connu pour ses travaux d'orfèvrerie (tombeau de saint Germain, évêque de Paris, châsses innombrables, sièges d'or et de pierreries) et pour la construction de nombreux édifices religieux.\nSaint Eloi est le patron des ouvriers et artisans maniant le marteau : orfèvres, batteurs d'or, taillandiers, serruriers, forgerons, charrons, maréchaux-ferrants, métallurgistes...\nMais alors, comment expliquer la présence de saint Eloi à Bleurville ? Il est probable qu'existait au village dans le courant du XVIe siècle, des forgerons et des maréchaux-ferrants qui, suffisamment nombreux, fondèrent une confrérie dédiée à leur saint patron Eloi. Cette vénération est suffisamment rare en Lorraine pour être remarquée. Traditionnellement, les confréries d'artisans et de métiers faisaient réaliser une statue qui était portée en procession le jour de sa fête à l'issue d'une messe célébrée à la mémoire des confrères défunts. Seule demeure aujourd'hui la statue de notre saint.\nLa statue, qui a subit les assauts du temps, doit faire l'objet d'une restauration. Souhaitons qu'elle soit rapidement réalisée afin que saint Eloi soit remis en valeur et soit de nouveau visible des fidèles et des visiteurs de l'église paroissiale. Ce sera une belle contribution à la conservation du patrimoine historique local.\nLien permanent Catégories : Notre patrimoine Tags : saint éloi, confrairie, métier, forgeron, charron, maréchal-ferrant, orfèvre 0 commentaire


RuPaul’s Drag Race UK Series 2 Date de début, nouvelles et rumeurs – News 24\nRuPaul’s Drag Race UK Series 2 Date de début, nouvelles et rumeurs\nL’année dernière, le Royaume-Uni a eu son propre spin-off Drag Race – et la série a été tellement gâtée qu’elle est de retour pour une autre saison.\nDrag Race UK revient cette semaine, et nous nous sommes frayés un chemin dans le moulin à rumeurs pour découvrir tout ce que nous pouvons. Lisez la suite pour voir qui seront les reines, qui sont les juges et tout ce que nous savons sur la série jusqu’à présent.\nQuand commence Drag Race UK?\nVous n’avez pas longtemps à attendre, car la saison deux de Drag Race UK diffuse ceci Jeudi 14 janvier à 19h.\nLe Père Noël a appelé et a dit que vous pouviez avoir un cadeau tôt.\nLe premier épisode de #DragRaceUK la série deux atterrit sur @bbciplayer le 14 janvier à 19h. pic.twitter.com/yWr5G5zvmt\n– RuPaul’s Drag Race UK (@dragraceukbbc)\nLa série est diffusée un peu plus tard que prévu. En effet, la pandémie a suspendu le tournage en début d’année. Le tournage a repris plus tard, mais plus de précautions ont été prises avec les concurrents et l’équipage pour tenir compte de la distanciation sociale.\nNéanmoins, la série était terminée – et nous avons même eu des images des reines à la maison.\nC’est sur quelle chaîne?\nLe spin-off de British Drag Race est exclusif à BBC Three, qui n’est plus techniquement une chaîne de télévision – il est uniquement en ligne. Cela signifie que vous devrez utiliser iPlayer pour regarder l’émission, que ce soit sur votre téléphone, ordinateur, console de jeux ou smart TV.\nLa création d’un compte est entièrement gratuite, mais vous aurez besoin d’une licence TV valide.\nCe ne serait pas Drag Race sans son homonyme, alors naturellement RuPaul reviendra pour accueillir la deuxième série de l’édition britannique. Au sujet du renouvellement de l’émission, RuPaul a déclaré: « Les reines de cette saison ont prouvé que la Grande-Bretagne a un caractère unique de charisme et de talent et je veux en voir plus! Voici une autre saison d’amour, de rire et de lumière! »\nCette année, le line-up de reines s’est encore élargi, avec douze en compétition pour la couronne. Elles sont:\nVous pouvez voir toutes les reines dans le Tweet ci-dessous, où elles sont alignées pour imiter le drapeau de la fierté du progrès:\nAllez montrer notre nouveau #DragRaceUK reines un peu d’amour ❤@ ginnylemon69@awhoraofficial@AsttinaMandella@misterjoeblack@veronicaqween@ShadyLawrence@TheCValentine@tiakofi@bleuecirclebabe@biminibabes @its_tayce@ elliediamond101 pic.twitter.com/2HX76u6JVb\nComme pour la première série, RuPaul Charles, Michelle Visage, Graham Norton et Alan Carr reviendront tous en tant que juges – les deux derniers tournant comme ils l’ont fait l’année dernière.\nNous verrons également des juges invités célèbres participer à l’action. Ceux qui ont été confirmés jusqu’à présent incluent Liz Hurley, MNEK, Sheridan Smith, Jourdan Dunn et Lorraine Kelly.\nComment regarder Drag Race UK depuis l’extérieur du Royaume-Uni\nSi vous êtes basé aux États-Unis, vous avez quelques options pour regarder Drag Race UK. Vous pouvez le regarder via un abonnement à WOW Present Plus, qui coûte 3,99 $ par mois (bien que vous bénéficiez d’un essai gratuit de sept jours). Les épisodes seront diffusés le même jour qu’au Royaume-Uni.\nL’autre façon de rattraper son retard est d’utiliser un VPN (réseau privé virtuel) comme NordVPN. Cela modifie votre adresse IP pour la faire apparaître comme si vous étiez au Royaume-Uni, ce qui signifie que vous pouvez accéder à BBC iPlayer. Pour plus de détails, consultez notre article sur les meilleurs VPN ou notre guide spécifique pour regarder BBC iPlayer depuis l’étranger.


Opération pièces jaunes « Montceau News | L'information de Montceau les Mines et sa region\nmercredi 1 juillet 2015 à 06:22\nElina Khalfoune à nouveau citoyenne d’honneur\nElina est une petite fille qui a du cœur et de la persévérance ! A 9 ans seulement, elle vient de recevoir pour la seconde année consécutive le très envié diplôme de citoyenne d’honneur. La cérémonie a eu lieu ce samedi au parc Disneyland, car la jeune Valérienne a en effet gagné un séjour de rêve en famille.\nTout simplement en participant à un jeu-concours en janvier dernier. Il s’agissait de réaliser un selfie et le moins qu’on puisse dire est qu’Elina a réussi son coup ! Le nez de clown chaussé de gigantesques lunettes jaunes, la jeune ambassadrice a vu sa photo sélectionnée par un jury intraitable, permettant à Elina de faire partie des 20 gagnants sur le plan national.\nDepuis 2014, Elina est ambassadrice de l’Opération Pièces Jaunes et prend son rôle très au sérieux et surtout très à cœur.\nUn exemple pour ses camarades et la jeunesse d’aujourd’hui. Et une jeune fille bien récompensée, qui le mérite amplement.\nPage vue 162811187 fois


Parcoursup : « 80 % des candidats ont eu une proposition » dans l’académie de Besançon • macommune.info\nMis à jour le 15/06/2018 - 17:19\n1/4 - 20180613Parcoursup13062018141927.JPG\n2/4 - 20180613Parcoursup13062018141933.JPG\n3/4 - 20180613Parcoursup13062018143715.JPG\n4/4 - 20180613Parcoursup13062018172200.JPG\nAu total, ce sont 22 872 vœux qui ont été formulés ( hors IUT) pour l’université de Bourgogne-Franche-Comté. « 89 % des voeux ont reçu une réponse positive. Nous sommes au dessus de la moyenne nationale », souligne Frédéric Muyard, vice-président de l’Université de Franche-Comté chargé de la formation et de la vie étudiante.\n12 990 futurs étudiants souhaitant poursuivre leurs études dans l’enseignements supérieur dans l’académie de Besançon ont formulé au moins un vœu sur la plateforme nationale de préinscription Parcoursup 2018, la plateforme d’accès à l’enseignement supérieur. Maurice Dvorsak se félicite du taux de réponse de 80 % sur Parcousup, la plateforme APB de gestion des vœux d’affectation des futurs étudiants dans l’enseignement supérieur.\n« Nous avions ce genre de chiffre bien plus tard avec le précèdent système APB », précise-t-il.« L’accompagnement est un point très important avec Parcoursup notamment avec deux professeurs principaux pour certaines classes ».\n80% des inscrits sur Parcousup ont donc eu « au moins une proposition » mais tous « ne l’ont pas encore sélectionnée ». Ce que trouve légitime le chef du service académique de l’information et de l’orientation. « Un certain nombre d’entre eux reste en attente sur des formations pour lesquelles ils ont été classés, que la formation soit sélective ou non ».\nFilières selectives : elles concernent les sections techniques extérieures (STS, classe préparatoire aux grandes écoles, CPGE, instituts universitaires de technologie, IUT ou écoles) dont l’admission se fait sur dossier ou concours.\nFilières dites « non sélectives » : elles concernent les licences, 1 ère année commune aux études de santé (PACES).\nMaurice Dvorsak rappelle en outre que « 15% des formations de l’enseignement supérieur sont hors Parcoursup ». Dans ces formations entrent : les Instituts de formation en soins infirmiers (ifsi), sciences politiques… « Nous ne sommes pas directement concernés même si un certain nombre d’élèves s’intéressent à ces formations sur d’autres régions ».\n370 nouvelles places créées pour les filières « en tension »\nCes 370 places ont été créées entre l’université et les différents BTS de l’académie. « Nous avons anticipé l’ouverture de 280 places en plus notamment en licence sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) et en Droit », précise Frédéric Muyard.\nUn élève n’ayant reçu que des réponses négatives, car n’ayant « postulé que sur des filières sélectives » selon le rectorat, peut saisir la commission académique d’accès à l’enseignement supérieur. Cette dernière accompagnera les candidats entre la première publication de résultats jusqu’à ce qu’une réponse soit apportée. Pour l’Académie de Besançon, 70 jeunes n’ont eu pas de propositions.\nSept autres cas sont concernés : quatre sportifs, deux jeunes en situation médicale et un en situation de handicap. « Nous sommes en contact avec des établissements des régions d’accueil ». Sur les sept cas, seul un n’a pas encore été résolu, précise le rectorat.\nPour les 70 autres cas, chaque jeune a été recontacté et une demande de prise de contact avec un psychologue a été formulée « pour voir ce qui peut leur être proposé. Cela n’ira pas exactement dans le sens de ce qu’il demande aujourd’hui », précise Maurice Dvorsak.\nLa plateforme Parcoursup ne formulera plus aucun voeu durant les épreuves du baccalauréat et ceci afin de « laisser les élèves se concentrer sur leurs examens », précise le rectorat. Pour ceux qui n’auraient pas donné de « oui ferme », des délais sont toutefois fixés.\nJusqu’au 25 juin 2018, les candidats ont sept jours pour répondre favorablement ou non à une proposition de Parcoursup. Passé ce délai, il leur restera trois jours pour prendre une décision. Pour les indécis, il faudra faire attention, car le délai de réponse passera à un jour à compter du 21 août 2018…\nPublié le 14 juin 2018 à 10h22 par Hélène L.


Trois Fenêtres - Le Panier | Concept Store : Créations, Mode, Déco\nInfos Pratiques | Le Panier\nDans cette boutique de Marseille, la création, la mode et l'art sont réunis.\nLa Méditerranée est à l'honneur dans cette boutique du Panier avec un design maison pour les bijoux et vêtements, de la photographie ainsi que des créations de Barcelone, des Baléares et d'ailleurs. Une très belle boutique cadeaux pour repartir avec un souvenir original.\nLes bijoux de création s'inspirent de la nature avec les bijoux fleurs, et les bijoux Christelle dit Christensen.\nL’humeur est bucolique avec la collection florale où des fleurs de toutes sortes sont apprivoisées dans des globes en verre soufflé.\nIl y a aussi des bijoux géométriques dans le style modern century, ainsi que des broches brodées de Macon et Lesquoy. Vous trouverez certainement le parfait cadeau et de quoi vous faire plaisir.\nOn trouve dans cette boutique un large choix d'Avarcas minorquines, ces sandales en cuir de l’île de Minorque qui sont portées par tous les habitants en Espagne, par les hommes, les femmes et les enfants.\nCes sandales minorquines sont proposées en plusieurs couleurs pour matcher avec tous les styles. On peut se balader en ville, à la plage ou à la campagne.\nRetour d'un classique de l'été et la belle saison, l'espadrille artisanale.proposée dans cette boutique en toile ou en cuir nubuck. Ce sont des espadrilles pour homme réinventées par des artisans espagnols.\nIl y a des variantes très casuals avec l'espadrille à lacets, et même un version bateau très originale.\nElles sont légères et très agréables en été. Elles ont l'avantage de pouvoir se porter au printemps et à l'automne par temps frais et ensoleillé.\nT shirts originaux\nLa boutique Trois Fenêtres propose une sélection de t-shirts dessinés par la créatrice Aida. Les dessins proposés sont des clins d'oeil aux passions et humeurs du quotiden. Ainsi on aime le t-shirt velo, celui sur la musique, le t-shirt globe-trotters, ou de la raie.\nLe concept store offre aussi quelques jolis tote bags dessinés par l'équipe.\nDes vêtements pour femme\nDécouvrez la jolie marque Grace et Mila aux motifs floraux et bohèmes. Le concept store Trois Fenêtres vous propose une sélection qui lui ressemble.\nRobe convertible ! Mille et une façon de porter la même robe. Différents styles pour toutes les occasions, plusieurs couleurs disponibles.\nParmi les créations de Trois Fenêtres, découvrez les bananes XL en velours côtelés Made in Marseille\nCette boutique de Marseille propose aussi de nombreux objets de décoration de designers ou venant de leur coups de coeur de voyage comme les boites à offrandes décoratives ou des plaques murales décoratives\nCréation exclusive de concept store de Marseille, vous trouverez des cartes postales au format Polaroïd pour garder un souvenir du quartier du Panier et de Marseille.\nTrouvez Trois Fenêtres au Panier\n5 rue du Petit Puits, 13002 Marseille\n© Copyright LE PANIER DE MARSEILLE


COIN DANGEREUX ≈ Catumbi, juste ce mot en fait trembler plus d'un. C'est l'endroit le plus dangereux de tout Rio, les touristes évitent comme la peste d'entrée ou même d'approcher le quartier. Les rues de Catumbi sont souvent déserté, triste et froide, les gens sont légalement armée jusqu'aux dents et sont près à tout pour ce défendre. Oui, certes, l'endroit est dangereux, mais les gens dans ce quartier son très pauvre et ont tout à perdre, chose qu'ils ne veulent pas. Feriez-vous pareil ? Défenderiez-vous ce qui vous reste ?\nHABITATIONS ILLÉGALES ≈ Il s'agit de quartiers situés sur des terrains occupés illégalement, le plus souvent insalubres (marécages, pentes raides des collines), et dont les habitations sont construites avec des matériaux de récupération. Les plus connues et les plus étendues se trouvent à Rio de Janeiro, qui en compte près de neuf cent soixante huit et rassemble le tier de la population urbaine.\nCLUB ≈ Le scenarium de rio est considéré comme une grande boite de nuit à l'intérieur d'un immense maison trois étages. elle est rempli d’antiquité magnifique et le décor est inspiré des temps plus ancien, sans être trop vieux. il y a une petite scène où il est possible d'assister à des spectacles de danses, mais aussi parfois des groupes de musique viennent s'y produire. c'est un bel endroit pour prendre un verre entre amis, le scenarium est accueillant et il y a toujours une belle ambiance.\nEstacionamento Em Desuso\nVIEUX STATIONNEMENT ≈ C'est un vieux stationnement pas très salubre fait de béton, les gens font souvent des fêtes ici, quand il ne font pas des courses illégales. C'est aussi un très bon lieux de rassemblement pour toute sorte d’événement, ou pour ce cacher de l'autorité. Toute personne censé ne s'approcherait pas à moins d'un mettre de cette structure ancienne, craquer et dangereux, mais les gens du coin n'ont plus rien à perdre et peut-être sont-ils un peu insouciant ?\nFuck Yeah Sydney :: :: Catumbi