Jak określić średnicę rury grzewczej z wymuszoną i naturalną cyrkulacją - Pompy 2022\nJak określić średnicę rury grzewczej z wymuszoną i naturalną cyrkulacją\nSystem ogrzewania w prywatnym domu może mieć wymuszony lub naturalny obieg. W zależności od rodzaju systemu, metodologia obliczania średnicy rury i doboru innych parametrów ogrzewania jest różna.\nRury grzewcze z wymuszonym obiegiem\nObliczanie średnicy rur grzewczych jest istotne w procesie indywidualnej lub prywatnej konstrukcji. Aby poprawnie określić rozmiar systemu, należy wiedzieć: z czego składa się sieć (polimer, żeliwo, miedź, stal), charakterystyka czynnika chłodzącego, sposób poruszania się w rurach. Wprowadzenie pompy wtryskowej do projektu ogrzewania znacznie poprawia jakość wymiany ciepła i oszczędza paliwo. Naturalna cyrkulacja chłodziwa w systemie jest klasyczną metodą stosowaną w większości prywatnych domów przy ogrzewaniu parowym (bojowym). W obu przypadkach, w rekonstrukcji lub nowej konstrukcji ważne jest, aby wybrać odpowiednią średnicę rur, aby uniknąć nieprzyjemnych momentów w późniejszej operacji.\nŚrednica rury jest najważniejszym wskaźnikiem, który ogranicza całkowite przenikanie ciepła przez system, określa złożoność i długość rurociągu, liczbę grzejników. Znając wartość liczbową tego parametru, można łatwo obliczyć możliwe straty energii.\nZależność wydajności grzewczej od średnicy rurociągów\nPełne działanie systemu energetycznego zależy od kryteriów:\nWłaściwości ruchomego płynu (chłodziwa).\nPrzepływ lub średnica rury.\nObecność pompy w obwodzie.\nBłędne stwierdzenie, że im większy przekrój rury, tym więcej cieczy będzie chybiało. W tym przypadku zwiększenie prześwitu głównej linii pomoże zmniejszyć ciśnienie, aw konsekwencji prędkość przepływu chłodziwa. Może to doprowadzić do całkowitego zatrzymania płynów w systemie i zerowej wydajności. Jeśli pompa jest włączona, o dużej średnicy rury i zwiększonej długości sieci, jej moc może nie być wystarczająca do zapewnienia wymaganej wysokości podnoszenia. W przypadku przerw w zasilaniu elektrycznym użycie pompy w systemie jest po prostu bezużyteczne - ogrzewanie całkowicie nie występuje, a ile nie ogrzewa kotła.\nW przypadku pojedynczych budynków ze scentralizowanym ogrzewaniem średnica rur jest taka sama jak w przypadku mieszkań miejskich. W domach z ogrzewaniem parowym z kotła wymagane jest dokładne obliczenie średnicy. Uwzględniono długość sieci, wiek i materiał rur, liczbę urządzeń hydraulicznych i grzejników uwzględnionych w schemacie zaopatrzenia w wodę, schemat ogrzewania (jedno-, dwu-rurowy). Tabela 1 pokazuje przybliżone straty chłodziwa, w zależności od materiału i żywotności rurociągów.\nZbyt mała średnica rury nieuchronnie doprowadzi do powstania wysokiej głowy, co spowoduje zwiększone obciążenie elementów łączących bagażnika. Ponadto system ogrzewania będzie głośny.\nSchemat rozmieszczenia systemu grzewczego\nAby poprawnie obliczyć opór rurociągu, a w konsekwencji jego średnicę, należy wziąć pod uwagę układ instalacji grzewczej. Opcje:\nSystem dwururowy z pionowym pionem może być z górnym i dolnym położeniem linii. System jednorurowy, ze względu na ekonomiczne wykorzystanie długości sieci, nadaje się do ogrzewania z naturalną cyrkulacją, system dwururowy z powodu podwójnego zestawu rur wymaga włączenia do obwodu pompy.\nPoziome okablowanie obejmuje 3 typy:\nz równoczesnym (równoległym) ruchem wody;\nkolektor (lub belka).\nW schemacie układu jednoprzewodowego można przewidzieć przewód obejściowy, który będzie kręgosłupem do cyrkulacji płynu, gdy kilka lub wszystkie grzejniki zostaną odłączone. W zestawie dla każdego grzejnika zainstaluj krany odcinające, które pozwalają w razie potrzeby wyłączyć dopływ wody.\nZnając obiegu grzewczego łatwo obliczyć całkowitą długość wszelkie opóźnienie w linii przepływu cieczy chłodzącej (na zginanie, na zakrętach, w związkach), a w rezultacie - do otrzymania wartości liczbowej odporność systemu. Na podstawie obliczonej wartości strat można wybrać średnicę sieci grzewczej według metody opisanej poniżej.\nWybierz rury dla systemu wymuszonego obiegu\nSystem wymuszonego obiegu różni się od naturalnego dzięki obecności pompy wyładowczej, która jest zamontowana na rurze wylotowej niedaleko kotła. Urządzenie działa z sieci 220 V. Włącza się automatycznie (przez czujnik), kiedy wzrasta ciśnienie w systemie (to znaczy, gdy ciecz jest podgrzewana). Pompa szybko rozprasza system gorącej wody, co oszczędza energię i poprzez grzejniki aktywnie przesyła ją do każdego pomieszczenia w domu.\nOgrzewanie z wymuszonym obiegiem - plusy i minusy\nGłówną zaletą ogrzewania z wymuszonym obiegiem jest efektywne przekazywanie ciepła przez system, co odbywa się przy niewielkiej ilości czasu i pieniędzy. Ta metoda nie wymaga użycia rur o dużej średnicy.\nZ drugiej strony ważne jest, aby pompa w systemie grzewczym zapewniała nieprzerwane zasilanie. W przeciwnym razie ogrzewanie po prostu nie zadziała w przypadku dużej powierzchni domu.\nJak określić średnicę rury do ogrzewania z wymuszonym obiegiem zgodnie z tabelą\nRozpocznij obliczenia od definicji całkowitej powierzchni pomieszczenia, która musi być ogrzewana zimą, czyli całą mieszkalną częścią domu. Standard wymiany ciepła w systemie grzewczym wynosi 1 kW na każde 10 km kw.. m. (dla ścian z izolacją i wysokości sufitu do 3 m). Oznacza to, że w pokoju o powierzchni 35 m.kw. Norma będzie wynosić 3,5 kW. Aby zapewnić rezerwę energii cieplnej, należy dodać 20%, co daje w sumie 4,2 kW. Zgodnie z tabelą 2, ustalamy wartość bliską 4200 - są to rury o średnicy 10 mm (indeks ciepła 4471 W), 8 mm (4496 W), 12 mm (4598 W). Dla tych liczb typowe są następujące wartości prędkości przepływu chłodziwa (w tym przypadku wody): 0,7; 0,5; 1,1 m / s. Praktyczne wskaźniki normalnej pracy systemu grzewczego - prędkość gorącej wody od 0,4 do 0,7 m / s. W związku z tym warunkiem pozostawiamy rury selekcyjne o średnicy 10 i 12 mm. Biorąc pod uwagę zużycie wody, bardziej ekonomiczne będzie użycie rury o średnicy 10 mm. To ten produkt zostanie włączony do projektu.\nWażne jest rozróżnienie między średnicami, przez które dokonuje się wyboru: zewnętrznym, wewnętrznym, warunkowym. Z reguły rury stalowe dobierane są odpowiednio do średnicy wewnętrznej rur z polipropylenu - na zewnątrz. Początkujący mogą napotkać problem określania średnicy oznaczonej w calach - ten niuans jest istotny dla produktów stalowych. Konwersja wymiaru cala do wymiaru metrycznego odbywa się również za pośrednictwem tabel.\nObliczanie średnicy rury do ogrzewania za pomocą pompy\nPrzy obliczaniu rur grzewczych najważniejszymi cechami są:\nIlość (objętość) wody ładowanej do systemu grzewczego.\nDługość głównych linii jest ogólna.\nPrędkość przepływu w układzie (idealna 0,4-0,7 m / s).\nSystem wymiany ciepła w kW.\nCiśnienie w układzie, gdy pompa jest wyłączona (naturalny obrót).\nAby poprawnie obliczyć średnicę rury, należy wziąć pod uwagę ograniczenia, które przyczyniają się do zmniejszenia wydajności ogrzewania: całkowity opór połączeń, zgięć, zwojów i prędkości dostarczania wody. Aby obliczyć formułę:\ngdzie H jest wysokością, która określa zerowe ciśnienie (brak głowy) słupa wody w innych warunkach, m;\nλ - współczynnik rezystancji rur;\nL to długość (zasięg) systemu;\nD - średnica wewnętrzna (szukana wartość w tym przypadku), m;\nV to prędkość przepływu, m / s;\ng jest stałą, przyspieszenie jest bezpłatne. zapadalność, g = 9,81 m / s2.\nObliczenia przeprowadza się dla minimalnych strat mocy cieplnej, to jest sprawdzanych jest kilka wartości średnicy rury dla minimalnej rezystancji. Złożoność uzyskuje się przy współczynniku oporu hydraulicznego - aby go określić, wymaga tablic lub długich obliczeń przy użyciu formuł Blaziusa i Altshula, Konakovej i Nikuradze. Wartość końcową strat można uznać za liczbę mniejszą niż około 20% głowy wytworzonej przez pompę.\nPrzy obliczaniu średnicy rur do ogrzewania przyjmuje się, że L jest równa długości linii głównej od kotła do grzejników i w przeciwnym kierunku, bez uwzględnienia zduplikowanych odcinków usytuowanych równolegle.\nW rezultacie całe obliczenie zostaje zredukowane do porównania obliczonej wartości oporu z ciśnieniem pompowanym przez pompę. W takim przypadku konieczne może być obliczenie wzoru więcej niż jeden raz, przy użyciu różnych wartości średnicy wewnętrznej. Zacznij od sekcji rury o 1 cal.\nUproszczone obliczenia średnicy rury grzewczej\nW systemie z wymuszonym obiegiem obowiązuje jeszcze jedna formuła:\ngdzie D jest pożądaną średnicą wewnętrzną, m;\nΔdt - różnica temperatur wody na wlocie i wylocie;\nQ - energia dostarczana przez system, kW.\nDo zliczania używana jest różnica temperatur około 20 stopni. Oznacza to, że przy wejściu do systemu z kotła temperatura cieczy wynosi około 90 stopni, podczas przechodzenia przez system utrata ciepła wynosi 20-25 stopni. a na powrocie woda będzie chłodniejsza (65-70 stopni).\nObliczanie parametrów układu ogrzewania z obiegiem naturalnym\nObliczenie średnicy rury dla układu bez pompy opiera się na różnicy temperatur i ciśnienia chłodziwa na wlocie z kotła i na linii powrotnej. Należy wziąć pod uwagę, że ciecz przepływa przez rury za pomocą naturalnej siły grawitacji, wzmocnionej ciśnieniem podgrzanej wody. W tym przypadku kocioł znajduje się poniżej, a grzejniki są znacznie wyższe niż poziom urządzenia grzewczego. Ruch płynu chłodzącego podlega prawom fizyki: gęstsza zimna woda opada, ustępując miejsca gorącemu. W ten sposób przeprowadzana jest naturalna cyrkulacja w systemie grzewczym.\nJak wybrać średnicę głównego ogrzewania z naturalnym obiegiem\nW przeciwieństwie do systemów z wymuszoną cyrkulacją, do naturalnej cyrkulacji wody wymagany jest przekrój rury. Im większa objętość płynu krąży w rurach, tym więcej ciepła trafi do pomieszczeń w jednostce czasu ze względu na wzrost prędkości i ciśnienia chłodziwa. Z drugiej strony, zwiększona objętość wody w systemie będzie wymagać więcej paliwa do ogrzewania.\nDlatego w prywatnych domach z naturalnym obiegiem, pierwszym zadaniem jest opracowanie optymalnego schematu ogrzewania, w którym wybierana jest minimalna długość obiegu i odległość od kotła do grzejników. Z tego powodu w domach z dużą częścią mieszkalną zaleca się instalację pompy.\nW przypadku układu z naturalnym ruchem płynu chłodzącego optymalna wartość prędkości przepływu wynosi 0,4-0,6 m / s. Wartość ta odpowiada minimalnym wartościom oporu armatury, kolan rurociągu.\nObliczanie ciśnienia w systemie z naturalnym obiegiem\nRóżnica ciśnień między punktem wejścia a powrotem do naturalnego układu krążenia jest określona wzorem:\ngdzie h jest wysokością wznoszenia wody z kotła, m;\ng - przyspieszenie upadku, g = 9,81 m / s2;\nρot jest gęstością wody w powrocie;\nρpt jest gęstością cieczy w rurze zasilającej.\nJako główną siłą napędową w układzie ogrzewania z obiegiem naturalnym jest siłą ciężkości, stworzony spadek poziomu zaopatrzenia w wodę do chłodnicy, z dala od niego, to jest oczywiste, że kocioł będzie znacznie niższy (na przykład w piwnicy).\nKonieczne jest wykonanie spadku od punktu wejścia w pobliżu kotła i do końca rzędu grzejników. Nachylenie - nie mniej niż 0,5 ppm (lub 1 cm na każdy metr linii).\nObliczanie średnicy rury w systemie z naturalnym obrotem\nObliczanie średnicy rurociągu w instalacji grzewczej z obiegiem naturalnym odbywa się według tego samego wzoru, jak w przypadku ogrzewania za pomocą pompy. Średnicę wybiera się na podstawie minimalnych uzyskanych wartości strat. Oznacza to, że początkowy wzór jest najpierw zastępowany jedną wartością przekroju, sprawdzoną pod kątem rezystancji systemu. Następnie druga, trzecia i dalsze wartości. Więc dopóki obliczona średnica nie spełni warunków.\nA jak wybrać przekrój autostrady? Jakiej metodologii obliczeń używasz? Udostępnij, proszę, w komentarzach.\nDlaczego jednorurowy system ogrzewania z wymuszonym obiegiem jest szeroko stosowany w domach prywatnych?\nPodłączenie ogrzewania wody do kotła jest możliwe zgodnie z kilkoma schematami. W domach prywatnych najczęściej stosuje się prosty i ekonomiczny system grzewczy - jednorurowy z wymuszonym obiegiem. Zapewnia niezawodne działanie całego obiegu grzewczego, a jednocześnie jest łatwy w instalacji i bezpieczny.\nDlaczego potrzebujemy wymuszonego obiegu?\nNaturalna cyrkulacja chłodziwa odbywa się zgodnie z prawami fizyki: podgrzana woda lub środek przeciw zamarzaniu unosi się do górnego punktu instalacji i stopniowo ochładza się, spada, powracając do kotła. W celu pomyślnej cyrkulacji kąt nachylenia rur prostych i powrotnych musi być ściśle utrzymany. Dzięki krótkiemu przedłużeniu systemu w jednopiętrowym domu nie jest to trudne, a różnica wysokości będzie niewielka.\nDla domów o dużej powierzchni, a także domów wielopiętrowych. taki system jest najczęściej nieodpowiedni - może powodować zatory powietrza, zakłócenia cyrkulacji, aw konsekwencji przegrzanie płynu chłodzącego w kotle. Ta sytuacja jest niebezpieczna i może spowodować uszkodzenie elementów systemu.\nDlatego pompa cyrkulacyjna jest instalowana w rurze powrotnej, tuż przed wejściem do wymiennika ciepła kotła, co tworzy niezbędną cyrkulację ciśnienia i wody w systemie. W tym samym czasie podgrzewany nośnik ciepła jest odprowadzany do grzejników w odpowiednim czasie, kocioł pracuje w trybie regularnym, a mikroklimat w domu pozostaje stabilny.\nSchemat: elementy systemu grzewczego\nZalety wymuszonego systemu:\nsystem działa stabilnie w budynkach o dowolnej długości i liczbie kondygnacji;\nmożna stosować rury o mniejszej średnicy niż z naturalnym obiegiem, co oszczędza koszty ich pozyskania;\nDozwolone jest posiadanie rur bez spadku i układanie ich w podłodze;\nDo wymuszonego systemu ogrzewania można podłączyć ciepłe podłogi wodne;\nstabilny reżim temperaturowy przedłuża żywotność armatury, rur i grzejników;\nIstnieje możliwość regulacji ogrzewania dla każdego pomieszczenia.\nWady systemu z wymuszonym obiegiem:\nWymagane jest obliczenie i instalacja pompy, jej podłączenie do sieci energetycznej, co powoduje, że układ jest lotny;\npompa generuje hałas podczas pracy.\nWady rozwiązuje się przez prawidłowe umieszczenie sprzętu: pompa jest umieszczona w oddzielnej kotłowni obok kotła i zainstalowane jest zapasowe źródło zasilania - akumulator lub generator.\nElementy systemu z wymuszonym obiegiem\nWymuszona cyrkulacja to proces, który wymaga instalacji nie tylko pompy, ale także innych elementów obowiązkowych.\nzbiornik wyrównawczy, aby zrekompensować objętość płynu chłodzącego przy zmianie temperatury;\ngrupa bezpieczeństwa obejmująca manometr, termometr, zawór bezpieczeństwa;\ngrzejniki połączone jednym ze schematów instalacji elektrycznej;\nDźwigi Majewskiego lub separator powietrza;\ndźwigi do napełniania i opróżniania instalacji;\nPonadto, w przypadku stosowania kotła na paliwo stałe jako podgrzewacza, bez funkcji automatycznego ładowania paliwa, zaleca się włączenie do systemu akumulatora ciepła - zasobnika o wymaganej objętości. Pozwoli to wyrównać temperaturę płynu chłodzącego i uniknąć jego codziennych wahań.\nRodzaje okablowania jednorurowego\nW układzie jednorurowym nie ma odstępu między prostą a rurą powrotną. Grzejniki są połączone szeregowo, a chłodziwo przechodzące przez nie stopniowo schładza się i wraca do kotła. Ta cecha czyni system ekonomicznym i prostym, ale wymaga regulacji reżimu temperatury i prawidłowego obliczenia mocy grzejników.\nUproszczona wersja systemu jednorurowego nadaje się tylko do małego jednopiętrowego domu. W takim przypadku rura przechodzi bezpośrednio przez wszystkie grzejniki, bez zaworów sterowanych temperaturą. W rezultacie, pierwszy w trakcie chłodzenia, akumulatory są znacznie gorętsze niż te ostatnie.\nW przypadku rozszerzonych systemów takie okablowanie nie jest odpowiednie, ponieważ chłodzenie płynu chłodzącego będzie znaczące. Dla nich stosowany jest jednoprzewodowy system "Leningrad", w którym całkowita rura ma regulowane wygięcia dla każdego grzejnika. W rezultacie chłodziwo w rurze głównej jest bardziej równomiernie rozmieszczone w pomieszczeniach. Układ systemu jednorurowego w budynkach wielopiętrowych podzielony jest na poziomy i pionowy.\nPrzy poziomym okablowaniu prosta rura podnosi się na górną kondygnację wzdłuż głównego pionu. Z niej na każdej kondygnacji odchodzi pozioma rura, przechodząca kolejno przez wszystkie baterie znajdujące się na tej podłodze.\nSą one połączone w pionie i powrót do kotła lub kotła. Dźwignie do regulacji temperatury znajdują się na każdym piętrze, a dźwigi Mayevsky znajdują się na każdym grzejniku. Poziome okablowanie może być wykonane zarówno przez przepływ, jak i przez system "Leningrad".\nPrzy tego typu okablowaniu gorący płyn chłodzący unosi się na najwyższą podłogę lub poddasze, a stamtąd przechodzi przez pionowe pionki przez wszystkie piętra do najniższych. Tam piony są połączone w linii powrotnej. Istotną wadą tego systemu jest nierównomierne ogrzewanie na różnych piętrach, którego nie można regulować w układzie przepływu.\nWybór systemu okablowania dla prywatnego domu zależy głównie od jego układu. Przy dużej powierzchni każdego piętra i niewielkiej liczbie pięter w domu lepiej wybrać pionowe okablowanie, aby w każdym pokoju uzyskać bardziej wyrównaną temperaturę. Jeśli obszar jest mały - lepiej jest wybrać poziome okablowanie, ponieważ łatwiej je wyregulować. Ponadto przy poziomym okablowaniu nie trzeba wykonywać dodatkowych otworów w podłogach.\nWideo: jednorurowy system grzewczy\nInstalacja systemu grzewczego\nSystem z pojedynczą rurą jest łatwy do zainstalowania, jeśli poprawnie wykonasz obliczenia i dokładnie rozważysz połączenie wszystkich jego elementów. Rozpocznij ją, z reguły, od instalacji jednostki grzewczej.\nWymagania dotyczące instalacji kotła zależą od jego rodzaju. Kotły grzewcze to:\nKotły gazowe można zainstalować w każdym pomieszczeniu wyposażonym w komin i okap. Wszystkie pozostałe typy kotłów instalowane są w oddzielnej kotłowni. Wynika to z osobliwości ich działania. Schemat instalacji kotła pokazano na rysunku.\nKocioł po instalacji jest podłączony do komina i sieci elektrycznej, a jego wymiennik ciepła - do instalacji grzewczej. W tym celu w kotle znajdują się dwie złączki do wprowadzania i wyprowadzania chłodziwa. Dysza wlotowa jest zwykle umieszczona na dnie tylnej lub bocznej ściany kotła, przez nią przepływa czynnik chłodzący. Wyjście - w górnej części, na ścianach lub powierzchni kotła. Przez to podgrzany płyn chłodzący dostaje się do rur systemu grzewczego.\nElementy systemu połączone są rurami. W systemach grzewczych można stosować tylko rury wytrzymujące wysokie temperatury: polipropylen, szyte rury z polietylenu lub metalowe.\nZastosowanie metaloplastiku nie jest zalecane, ponieważ z powodu zmian temperatury prędzej czy później dojdzie do wycieków.\nŚrednica rur jest określona na podstawie obliczeń. W domach prywatnych zwykle stosuje się rury o średnicy od 15 do 50 mm, średnica pionów i rur głównych jest większa, a liczba wisiorków do grzejników jest mniejsza.\nPołączenie rur zależy od ich materiału. Rury stalowe i miedziane są łączone za pomocą spawania i przy użyciu metalowych łączników gwintowanych. Polipropylen jest spawany za pomocą specjalnego narzędzia, jak pokazano na zdjęciu.\nWedług rodzaju instalacji, rury są podzielone na:\nOtwarte, umieszczone w wolnym dostępie;\nukryte, umieszczone pod wykończeniem podłogi lub ściany.\nWybór rodzaju instalacji zależy wyłącznie od założenia projektu, ale należy pamiętać: otwarte układanie w przypadku wycieku umożliwia szybsze wykrywanie i eliminację.\nSpawanie rur metalowych lepiej jest przeprowadzić przed ułożeniem podłogi i ścian, w przeciwnym razie są one nieuchronnie uszkodzone przez wagę.\nzamknięte lub membrana.\nZbiorniki pierwszego typu są rzadko używane, ponieważ w systemie otwartym powietrze jest ciągle nasycane czynnikiem chłodzącym, co przyczynia się do korozji grzejników, rur i wymiennika ciepła kotła.\nMembranowe zbiorniki wyrównawcze są metalowym pojemnikiem, oddzielonym plastikową przegrodą. Dolna część zbiornika jest podłączona do systemu grzewczego, górna część jest wyposażona w zawór bezpieczeństwa i jest wypełniona powietrzem. Objętość zbiornika wyrównawczego określa się za pomocą obliczeń.\nPo podgrzaniu chłodziwo rozszerza się, a jego część wychodzi do zbiornika wyrównawczego. W tym samym czasie membrana jest uniesiona, a powietrze w górnej części jest ściśnięte. Gdy zbiornik jest całkowicie napełniony, ciśnienie powietrza wzrasta i jest odprowadzane przez zawór bezpieczeństwa.\nZbiornik wyrównawczy typu zamkniętego może być montowany bezpośrednio w kotłowni, w przewodzie naprzód lub powrotnym. Schemat i opcje umieszczenia zbiornika pokazano na rysunku.\nGrupa obejmuje kilka elementów, które zapobiegają sytuacji awaryjnej, przegrzaniu i warzeniu chłodziwa:\nmanometr do monitorowania ciśnienia;\nZ reguły instalowane są jako pojedyncze urządzenie, jak na zdjęciu, ale instalacja jest możliwa osobno. Manometr i termometr można łączyć w jednej obudowie\nNiektóre modele kotłów są początkowo wyposażone w grupę awaryjną. Jeśli jest zainstalowany osobno, umieść go tak, aby zawór bezpieczeństwa znajdował się nad wylotem chłodziwa z kotła.\nGrzejniki i schematy elektryczne\nWybór grzejników i liczba sekcji opiera się na obliczeniach cieplnych. Ogólnie rzecz biorąc, dla 1 kwadratu. Miernik pomieszczenia potrzebuje 0,1 kW mocy cieplnej grzejnika. W celu wyjaśnienia tego wskaźnika możliwe jest w paszporcie urządzenia grzewcze.\nRodzaj podłączenia rur do grzejników zależy od ich wymiany ciepła. Rodzaje połączeń odpowiednich dla systemu jednorurowego z wymuszonym obiegiem pokazano na rysunku.\nJak widać na diagramie, największą wydajność grzejników uzyskuje się dzięki połączeniu poprzecznemu. Aby umożliwić regulację ogrzewania w każdym pomieszczeniu, należy podłączyć akumulatory zgodnie ze schematem za pomocą obejścia i zaworu. Również na każdym grzejniku konieczne jest zainstalowanie dźwigu Maevsky'ego, aby odpowietrzyć powietrze z systemu.\nObliczenie i instalacja pompy jest kluczowym krokiem. Jest on umieszczony bezpośrednio przed włożeniem rury powrotnej do kotła, biorąc pod uwagę kierunek przepływu - jest to oznaczone strzałką na obudowie. Wirnik pompy powinien być ustawiony poziomo, aby pompa była wypoziomowana.\nPrzed pompą w rurę odcina się gruby filtr, aby usunąć zanieczyszczenia, piasek i rdzę z układu. Kolekcja osadów powinna być skierowana w dół.\nBypass jest instalowany z pominięciem pompy, konieczne jest, aby system działał w przypadku nagłej przerwy w zasilaniu, dopóki nie zostanie podłączone zapasowe źródło zasilania lub dopóki kocioł nie ostygnie. W przeciwnym razie cyrkulacja nie będzie możliwa, a woda w wymienniku ciepła wygotuje się.\nPonadto obejście usunie pompę w celu wymiany lub konserwacji bez opróżniania płynu chłodzącego. Aby to zrobić, jest wyposażony w zawory odcinające po obu stronach.\nWideo: instalacja pompy\nWideo: błędy podczas instalacji systemów grzewczych\nSystem ogrzewania musi również posiadać zawory do napełniania i opróżniania płynu chłodzącego. Przy pierwszym uruchomieniu przez wylewanie wody z kranu należy odpowietrzyć powietrze przez wyloty powietrza, a następnie odkręcić śrubę pompy cyrkulacyjnej, aż pojawi się woda. Następnie można przejść do pieca kotła i po jego podgrzaniu, aby uregulować reżim temperatury.\nJednorurowy system ogrzewania prywatnego domu z wymuszonym i naturalnym obiegiem\nInstalacja komunikacji ogrzewania jest jedną z kluczowych kwestii w budowie prywatnego domu. Jednorurowe ogrzewanie uważa się za najbardziej efektywne, proste i ekonomiczne. W przeciwieństwie do systemu dwururowego, ten typ systemu eliminuje obecność oddzielnych przewodów dla linii przedniej i tylnej. Oczywiście ogrzewanie jednorurowe ma znaczące wady, ale można je zneutralizować z odpowiednim podejściem do instalacji.\nJednorurowe instalacje grzewcze są często instalowane w małych domach prywatnych\nZalety i wady jednorurowych systemów grzewczych\nCzęste stosowanie systemów jednorurowych w systemie grzewczym można tłumaczyć obecnością takich zalet:\noszczędności w zakupie komponentów i materiałów. W przypadku okablowania pojedynczego rurociągu potrzeba około 30-40% mniejszej długości rury niż system dwururowy;\nprostota instalacji. Aby wyposażyć taki system, nie potrzebujesz specjalnych umiejętności, możesz poradzić sobie z pracami instalacyjnymi bez pomocy zespołu budowlanego. Tymczasowe koszty instalacji będą również minimalne.\ntrwałość i niezawodność. Prostota jednorurowego obwodu grzewczego wyjaśnia brak problemów związanych z dostosowaniem i dostrojeniem systemu podczas pracy.\nestetyka. Rurę bagażnika można łatwo ukryć - w pokrywie podłogowej lub pod cokołem, ponieważ w większości przypadków będzie ona przechodzić wzdłuż podłogi. Przed ukryciem rury należy zadbać o jej izolację termiczną.\nUżywanie systemu z wymuszonym obiegiem ma pewne negatywne aspekty:\nbrak równości temperatur wody we wszystkich częściach obwodu. Temperatura grzejnika bliżej kotła będzie wyższa niż temperatura każdego kolejnego odcinka w obwodzie. Grzejnik, który znajduje się najbliżej kotła na odwrotnej stronie, będzie na końcu najzimniejszy.\nNiemożliwość związania w systemie jednorurowym z konturem "ciepłej podłogi".\nDostarczanie rur do baterii w systemie jednorurowym może być łatwo ukryte w podłodze lub ścianie, dzięki czemu pomieszczenie wygląda estetycznie\nPrzydatna rada! Jeśli planujesz ogrzać którykolwiek z pomieszczeń poprzez system "ciepłych podłóg", lepiej najpierw skorzystać z ogrzewania dwururowego.\nJednorurowe systemy grzewcze z wymuszonym i naturalnym obiegiem: główne różnice\nSposób cyrkulacji ciepłej wody w systemie określa jego rodzaj: wymuszony lub naturalny. System ogrzewania z wymuszoną cyrkulacją jest obsługiwany przez pompę zainstalowaną z tyłu głównej linii przed wejściem do kotła. Pompa obiegowa wytwarza optymalny poziom ciśnienia, dzięki czemu temperatura gorącej wody jest przechowywana we wszystkich częściach systemu.\nOgrzewanie z naturalnym obiegiem wykorzystuje właściwości fizyczne wody. Gorący płyn, który ma mniejszą masę i gęstość, wznosi się przez rury, docierając do grzejników. W tym czasie cięższa zimna woda wpływa do kotła, gdzie jest ponownie podgrzewana. Zaletą ogrzewania z naturalną cyrkulacją jest nieprzerwane działanie systemu, niezależnie od dostaw energii elektrycznej.\nGłówną wadą, w związku z którą rodzaj ogrzewania z naturalnym obiegiem nie jest powszechnie stosowany, jest ograniczona długość systemu. Długość obwodu, w którym system będzie działać optymalnie, nie powinna przekraczać 30 metrów. Instalacja systemu z naturalną cyrkulacją jest możliwa tylko przy użyciu kotła małej mocy, którego projekt wystarcza do ogrzewania małych pomieszczeń.\nW układzie z wymuszoną cyrkulacją do ruchu chłodziwa przez rury odpowiedzialna jest pompa, która jest zainstalowana w pobliżu kotła\nWykorzystanie naturalnego obiegu w dużych jednokondygnacyjnych domach jest również niemożliwe ze względu na wymaganie nachylenia rury magistralnej. Minimalny gradient wynosi 3-5 stopni. Oznacza to, że na każdy metr rury należy wykonać różnicę wysokości 5-7 cm.\nWażne! W przypadku wymuszonego obiegu spadek nachylenia rury będzie znacznie mniejszy. Za pomocą pompy gorąca woda będzie równomiernie rozprowadzana w systemie o różnicy wysokości 0,5 cm na każdy metr rury.\nPonadto wymuszony obieg pozwala rozwiązać następujące problemy:\nzapewnienie pełnej kontroli nad procesami roboczymi w systemie grzewczym;\nzastosować prostsze okablowanie systemu dolnego (przy naturalnym obiegu możliwe jest tylko okablowanie górne);\nzwiększyć długość obiegu grzewczego.\nJednorurowy system grzewczy z obiegiem naturalnym można przekształcić w sieć z wymuszonym doprowadzeniem wody.\nInstalacja jednorurowego systemu grzewczego z niższym okablowaniem w prywatnym domu\nJeżeli w naturalnym obiegu częściej stosuje się górne okablowanie, w przypadku wymuszonego obiegu lepiej jest zastosować system z niższym okablowaniem. Wymuszona cyrkulacja w systemie grzewczym oznacza instalację elementów w następującej kolejności:\nKocioł grzewczy dowolnego rodzaju: na paliwo stałe, olej napędowy, elektryczny lub gazowy. Kocioł w systemie z dolnym okablowaniem powinien znajdować się niżej niż linia główna. Nie ma potrzeby instalowania kotła w piwnicy, można zrobić dla niego rowek w podłodze, wypełniony betonowym jastrychem.\nGórny kolektor - rura, która wznosi się ponad główną autostradą o co najmniej 1,5 metra. W tym segmencie rura grzewcza jest kierowana do zbiornika wyrównawczego.\nWymagany jest wzmacniacz do regulacji stałego ciśnienia. Zastosowanie zbiornika zapobiega wystąpieniu sytuacji awaryjnej związanej ze skokami ciśnienia. We wnęce wewnętrznej ekspandera znajduje się membrana z powietrzem po jednej stronie, a po drugiej - wylot gorącej wody. Ze względu na zamkniętą konstrukcję ekspandera woda nie stygnie podczas przechodzenia przez nią.\nRurociąg rozprowadzony po obwodzie całego ogrzewanego pomieszczenia. Można go zamontować z rur polipropylenowych, miedzianych, metalowo-plastikowych. Zaleca się zaplanowanie układu rurociągów w taki sposób, aby początek obiegu był niezbędny dla pomieszczeń o największej potrzebie ogrzewania.\nGrzejniki umieszczone w kolejności sekwencyjnej. Aby poprawić przenikanie ciepła i bardziej zrównoważone ogrzewanie sekcji w systemie z niższym okablowaniem, grzejniki można podłączyć w układzie diagonalnym. W tym przypadku główne wejście do grzejnika będzie w górnym punkcie, wyjście - na dole.\nPompa cyrkulacyjna znajduje się na końcu obwodu przed wejściem do kotła.\nAby zapobiec wzrostom ciśnienia w układzie, należy zainstalować zbiornik wyrównawczy\nWażne! Jeśli zdecydowano się umieścić zbiornik ekspansji na strychu, należy zwrócić uwagę na izolację pomieszczenia. W przeciwnym razie membrana powietrzna nie poradzi sobie z zachowaniem ciepła wody, co doprowadzi do awarii systemu.\nPodczas instalowania grzejników konieczne jest zapewnienie możliwości zwolnienia wtyczek powietrza. Zawory wylotowe powietrza będą umieszczone na górze baterii. Uwolnij nagromadzone powietrze przed rozpoczęciem każdego sezonu grzewczego. W systemie wielopiętrowego domu wylot powietrza jest wykonywany na wyższych piętrach. Są też droższe - automatyczne - nawiewy powietrza, które same się włączają, jeśli to konieczne.\nRodzaje jednorurowych systemów grzewczych\nDopuszczalne są różne schematy systemów grzewczych z wymuszonym obiegiem.\nPionowo. Ten schemat systemu jednorurowego służy do ogrzewania budynku wielokondygnacyjnego. Jeśli ekspander jest zainstalowany na poddaszu w prywatnym domu, podczas instalacji domu wielopoziomowego konieczne jest zainstalowanie specjalnych zworek na każdym piętrze. Możliwe jest również zwiększenie liczby grzejników na niższych piętrach, ale takie wydarzenie będzie wymagać dodatkowych kosztów.\nPrzydatna rada! Pionowy pion w wielopiętrowym domu wyklucza możliwość podłączenia więcej niż 10 grzejników. W przeciwnym razie rozkład temperatur będzie skrajnie nierównomierny: na górnym piętrze temperatura akumulatorów przekroczy 100 stopni, a na dole zaledwie 45 stopni.\nW budynkach wielorodzinnych wspólny pion ("do mieszkania") jest zwykle realizowany za pomocą systemu dwururowego. Na każdym piętrze zamontowane jest niezależne okablowanie jednoprzewodowe.\nPrzepływ poziomy (z niższym okablowaniem). Najprostszy schemat stosowany w małych prywatnych budynkach. Za pomocą tego urządzenia gorąca woda wchodzi do głównej linii, a następnie jest rozprowadzana wśród pozostałych poziomych pionów.\nW układzie poziomym z sekcjami zamykającymi można zainstalować zawory do regulacji temperatury\nZastosowanie tego schematu nie implikuje regulacji temperatur w elementach obwodu za pomocą dźwigów.\nPoziomy z obszarami zamykania. Ten rodzaj połączenia jest również znany jako "Leningrad". Jest to najczęściej stosowany jednorurowy system ogrzewania prywatnego domu, którego powierzchnia nie przekracza 200 metrów kwadratowych. Dodatkowy odcinek - obejście jest instalowany pomiędzy częściami grzejnika wchodzącymi do chłodnicy i opuszczającymi je odcinkami rury. Jego średnica powinna różnić się od średnicy rur w sieci głównej o 1 rozmiar.\nRównowaga temperaturowa w systemie "Leningrad" jest osiągana dzięki temu, że część gorącego strumienia wpływa do chłodnicy, a część przechodzi przez linię bez opóźnień. W przypadku obejść można zainstalować zawory sterujące, które umożliwiają włączanie i wyłączanie poszczególnych elementów. Ten sam schemat może zapewnić wydajne ogrzewanie prywatnego wielopiętrowego budynku.\nJak obliczyć liczbę grzejników do ogrzewania jednorurowego z niższym okablowaniem\nLiczba odcinków podłączonych akumulatorów w systemie grzewczym z niższym okablowaniem będzie ściśle ograniczona. Nie powinna przekraczać norm regulowanych. Obliczenia liczby grzejników dokonywane są w oparciu o objętość pomieszczenia, jego cechy (liczba drzwi, otwory okienne, wysokość sufitu), strefę klimatyczną.\nLiczba grzejników zależy od obszaru i układu pomieszczenia\nZgodnie z normami SNiPa, do ogrzewania 1 kw. Km. m. budynku mieszkalnego położonego w środkowej strefie klimatycznej, wymagana jest ilość ciepła w zakresie 60-100 W. W przypadku obszarów o zimniejszym klimacie przyjmuje się wartości 150-200 W.\nJeśli chcesz ogrzać pomieszczenie o powierzchni 18 metrów kwadratowych. m. przy uśrednionej mocy cieplnej (100 W), będziesz potrzebował 1800 W (100 * 18 = 1800). Załóżmy, że system grzewczy użyje grzejników aluminiowych, których moc każdej sekcji wynosi 190 watów. Oznacza to, że do pierwotnego pomieszczenia potrzeba będzie 9,5 sekcji (1800/190 = 9,47). Zaokrąglanie wyniku może odbywać się w dowolnym kierunku, w zależności od celu ogrzewanego pomieszczenia.\nGrzejniki żeliwne mają najniższe parametry cieplne - do 145 W, a więc ostatnio niewiele. Bimetaliczne, a także aluminium, mogą przenosić ciepło w ilości do 190-200 watów.\nOgrzewanie jednorurowe z wymuszonym obiegiem jest najlepszą opcją do budowy małych prywatnych domów. Pozwoli to zaoszczędzić pieniądze na ogrzewanie bardzo małego systemu z naturalnym obiegiem. Właściciele dużych domków powinni rozważyć możliwość zainstalowania systemu dwururowego, który rozwiązuje problem nierównomiernego chłodzenia chłodziwa.\nJak wybrać średnicę rur do ogrzewania\nW tym artykule rozważamy systemy z wymuszonym obiegiem. W nich ruch nośnika ciepła jest zapewniany przez działającą w sposób ciągły pompę cyrkulacyjną. Przy wyborze średnicy rur do ogrzewania wynika z faktu, że ich głównym zadaniem jest zapewnienie dostarczenia wymaganej ilości ciepła do urządzeń grzewczych - grzejników lub rejestrów. Do obliczeń potrzebne będą następujące dane:\nCałkowita utrata ciepła w domu lub mieszkaniu.\nPojemność grzejników (grzejników) w każdym pomieszczeniu.\nSposób okablowania systemu (jednorurowy, dwururowy, z wymuszonym lub naturalnym obiegiem).\nOznacza to, że przed rozpoczęciem obliczania średnic rur najpierw należy wziąć pod uwagę całkowitą utratę ciepła, określić moc kotła i obliczyć moc grzejników dla każdego pomieszczenia. Konieczne będzie również określenie metody okablowania. Na tych danych sporządzić schemat, a następnie rozpocząć obliczanie.\nAby określić średnicę rur grzewczych, potrzebny będzie obwód z ustawionymi wartościami obciążenia cieplnego każdego elementu\nNa co jeszcze trzeba zwrócić uwagę. Fakt, że średnica zewnętrzna jest oznaczona na rurach polipropylenowych i miedzianych, a średnica wewnętrzna jest obliczana (odjąć grubość ściany). W stali i металлопласлистиковых w znakach umieszcza się wewnętrzny rozmiar. Więc nie zapomnij o tej "drobnostce".\nJak wybrać średnicę rury grzewczej\nNie jest możliwe dokładne obliczenie, jakiego odcinka rury potrzebujesz. Konieczne jest wybranie spośród kilku opcji. A wszystko dlatego, że możesz osiągnąć ten sam efekt na różne sposoby.\nWyjaśnimy. Ważne jest, aby dostarczyć odpowiednią ilość ciepła do grzejników i osiągnąć jednolite ogrzewanie grzejników. W systemach z wymuszonym obiegiem robimy to za pomocą rur, chłodziwa i pompy. W zasadzie wszystko, czego potrzebujemy, to przez pewien okres czasu "wypędzić" pewną ilość płynu chłodzącego. Istnieją dwie możliwości: umieszczenie rur o mniejszej średnicy i dostarczenie chłodziwa o większej prędkości lub stworzenie systemu o większym przekroju, ale o mniejszej intensywności ruchu. Zwykle wybierz pierwszą opcję. A oto dlaczego:\nkoszt produktów o mniejszej średnicy jest niższy;\npraca z nimi jest łatwiejsza;\nprzy otwartym rozstawianiu nie przyciągają one uwagi, a podczas układania w podłodze lub ścianach wymagane są mniejsze osłony;\no małej średnicy w układzie jest mniej nośnika ciepła, co zmniejsza jego bezwładność i prowadzi do oszczędności paliwa.\nObliczanie średnicy miedzianych rur grzewczych w zależności od mocy grzejników\nPonieważ istnieje pewien zestaw średnic i pewna ilość ciepła, które muszą być dostarczane dla nich, zawsze nierozsądnie jest zakładać to samo za każdym razem. W związku z tym opracowano specjalne tabele, zgodnie z którymi, w zależności od wymaganej ilości ciepła, prędkości chłodziwa i charakterystyki temperaturowej systemu, określana jest możliwa wielkość. To znaczy, aby określić przekrój rur w systemie grzewczym, znajdź żądaną tabelę i wybierz odpowiednią sekcję.\nObliczenia średnicy rur do ogrzewania dokonano za pomocą tej formuły (jeśli chcesz, możesz obliczyć). Obliczone wartości zostały następnie zapisane w tabeli.\nWzór do obliczania średnicy rury grzewczej\nD - wymagana średnica rurociągu, mm\nΔt ° - temperatura delta (różnica w przepływie i powrocie), ° С\nQ - obciążenie dla tej sekcji układu, kW - ilość ciepła, którą określiliśmy, niezbędną do ogrzania pomieszczenia\nV - prędkość płynu chłodzącego, m / s - wybrana z określonego zakresu.\nW indywidualnych systemach grzewczych prędkość chłodziwa może wynosić od 0,2 m / s do 1,5 m / s. Zgodnie z doświadczeniem operacyjnym wiadomo, że optymalna prędkość wynosi 0,3 m / s - 0,7 m / s. Jeśli chłodziwo porusza się wolniej, występuje zatłoczenie powietrza, jeśli jest ono szybsze, poziom hałasu znacznie wzrasta. Optymalny zakres prędkości jest wybrany w tabeli. Stoły są opracowane dla różnych typów rur: metalowej, polipropylenowej, metalowo-plastikowej, miedzianej. Wartości dla standardowych trybów pracy są obliczane: przy wysokich i średnich temperaturach. Aby proces selekcji był bardziej zrozumiały, przeanalizujemy konkretne przykłady.\nObliczenia dla systemu dwururowego\nNa każdym piętrze znajduje się dwupiętrowy dom z dwururowym systemem ogrzewania z dwoma skrzydłami. Zastosowane będą produkty z polipropylenu, tryb pracy 80/60 z temperaturami delta 20 ° C. Strata ciepła w domu wynosi 38 kW energii cieplnej. Pierwsze piętro to 20 kW, drugie 18 kW. Schemat znajduje się poniżej.\nSystem dwururowy do ogrzewania dwupiętrowego domu. Prawe skrzydło (kliknij, aby powiększyć)\nSystem dwururowy do ogrzewania dwupiętrowego domu. Lewe skrzydło (kliknij, aby powiększyć)\nPo prawej znajduje się stół, na którym można określić średnicę. Różowawy obszar jest strefą optymalnej prędkości ruchu chłodziwa.\nTabela do obliczania średnicy rur grzewczych z polipropylenu. Tryb pracy 80/60 z różnicą temperatur 20 ° C (kliknij, aby powiększyć)\nUstal, która rura powinna być używana w obszarze od kotła do pierwszego odgałęzienia. Przez tę sekcję przepływa cały płyn chłodzący, więc cała objętość ciepła przechodzi przez 38 kW. W tabeli znajdujemy odpowiednią linię, na niej docieramy do zabarwionego na różowo koloru strefy i wznosimy się w górę. Widzimy, że odpowiednie są dwie średnice: 40 mm, 50 mm. Z oczywistych względów wybieramy mniejszy - 40 mm.\nZwróćmy się ponownie do schematu. Tam, gdzie przepływ jest podzielony 20 kW przechodzi na 1 piętro, 18 kW jest wysyłane na 2 piętro. W tabeli znajdziemy odpowiednie rzędy, określamy przekrój rur. Okazuje się, że obie gałęzie są hodowane o średnicy 32 mm.\nKażdy z obwodów jest podzielony na dwie gałęzie o równym obciążeniu. Na pierwszym piętrze 10 kW (20 kW / 2 = 10 kW) idzie w prawo i w lewo, 9 kW (18 kW / 2) = 9 kW na drugim). Zgodnie z tabelą, znajdziemy odpowiednie wartości dla tych sekcji: 25 mm. Ten rozmiar jest używany do momentu, gdy obciążenie cieplne spadnie do 5 kW (jak widać z tabeli). Następnie ma już przekrój 20 mm. Na pierwszym piętrze o 20 mm mijamy po drugim grzejniku (patrz wg obciążenia), na drugim - po trzecim. W tym momencie jest jedna korekta, wniesiona przez zgromadzone doświadczenie - lepiej jest przełączyć się na 20 mm z obciążeniem 3 kW.\nTo wszystko. Obliczono średnice rur z polipropylenu dla układu dwururowego. Dla powrotu przekrój nie jest obliczany, a okablowanie jest wykonane przez te same rury co kanał zasilający. Metodologia, mamy nadzieję, jest zrozumiała. Podobne obliczenie, jeśli wszystkie dane początkowe będą dostępne, nie będzie trudne. Jeśli zdecydujesz się na użycie innych rur - będziesz potrzebował innych tabel, obliczonych dla potrzebnych materiałów. Możesz ćwiczyć na tym systemie, ale już przy reżimie średnich temperatur 75/60 i 15 ° C delta (tabela znajduje się poniżej).\nTabela do obliczania średnicy rur grzewczych z polipropylenu. Tryb pracy 75/60 i 15 ° C (kliknij, aby powiększyć)\nOkreślenie średnicy rury dla układu jednorurowego z wymuszonym obiegiem\nZasada pozostaje ta sama, zmienia się metodologia. Użyjmy innej tabeli do określenia średnicy rur z inną zasadą wprowadzania danych. W nim optymalna strefa prędkości płynu chłodzącego ma kolor niebieski, wartości mocy nie są w kolumnie z boku, ale są wprowadzane w polu. Ponieważ sam proces jest nieco inny.\nTabela do obliczania średnicy rur grzewczych\nW tej tabeli obliczyć wewnętrzną średnicę rur dla prostego systemu ogrzewania jednorurowego na jedno piętro i sześć grzejników połączonych szeregowo. Rozpoczynamy obliczenia:\nWejście systemu z kotła wynosi 15 kW. W strefie optymalnych prędkości (niebieski) znajdujemy wartości zbliżone do 15 kW. Są dwa z nich: w linii o wymiarach 25 mm i 20 mm. Z oczywistych względów wybierz 20 mm.\nNa pierwszym radiatorze obciążenie cieplne jest zmniejszone do 12 kW. Ta wartość znajduje się w tabeli. Okazuje się, że wychodzi poza ten sam rozmiar - 20 mm.\nNa trzecim radiatorze obciążenie wynosi już 10,5 kW. Określ przekrój poprzeczny - wszystkie te same 20 mm.\nNa czwartym grzejniku, sądząc po stole, jest już 15 mm: 10,5 kW-2 kW = 8,5 kW.\nNa piątym znajduje się kolejne 15 mm, a po tym można już umieścić 12 mm.\nSchemat układu jednorurowego dla sześciu grzejników\nJeszcze raz zauważ, że w powyższej tabeli określono wewnętrzne średnice. Na nich można znaleźć oznaczenie rur z pożądanego materiału.\nWydaje się, że nie ma problemów z obliczeniem średnicy rury grzewczej. Wszystko jest całkiem jasne. Dotyczy to jednak polipropylenu i produktów metaloplastycznych - mają one niskie przewodnictwo cieplne, a straty w ścianach są nieznaczne, więc nie są brane pod uwagę przy ich obliczaniu. Kolejna rzecz - metale - stal, stal nierdzewna i aluminium. Jeśli długość rurociągu jest znaczna, straty w jego powierzchni będą znaczące.\nSpecyfika obliczania przekroju\nW przypadku dużych instalacji grzewczych z metalowymi rurami należy uwzględnić straty ciepła przez ściany. Straty nie są tak duże, ale przy dużej długości może to prowadzić do tego, że ostatnia temperatura grzejników będzie bardzo niska z powodu złego wyboru średnicy.\nOblicz straty dla rury stalowej 40 mm przy grubości ściany 1,4 mm. Straty są obliczane według wzoru:\nq jest stratą ciepła na metr rury,\nk - współczynnik liniowy przenikania ciepła (dla tej rury wynosi 0,272 W * m / s);\ntв - temperatura wody w rurze - 80 ° С;\ntп - temperatura powietrza w pomieszczeniu - 22 ° С.\nZastępując otrzymane wartości:\nOkazuje się, że prawie 50 watów ciepła jest tracone na każdym metrze. Jeśli zasięg jest znaczący, może stać się krytyczny. Oczywiste jest, że im większy przekrój, tym większe straty. Jeżeli straty te mają być brane pod uwagę, przy obliczaniu strat w celu zmniejszenia obciążenia cieplnego radiatora, straty są dodawane do rurociągu, a następnie, zgodnie z całkowitą wartością, zostaje znaleziona wymagana średnica.\nUstalenie średnicy rur w systemie grzewczym nie jest zadaniem łatwym\nJednak w przypadku indywidualnych systemów grzewczych wartości te są zwykle bezkrytyczne. Ponadto przy obliczaniu strat ciepła i mocy urządzeń najczęściej zaokrąglane są obliczone wartości w górę. Daje to pewną rezerwę, która pozwala nie wykonywać tak skomplikowanych obliczeń.\nWażne pytanie: gdzie zabrać stolik? Prawie na wszystkich stronach producentów takich tabel są. Możesz czytać bezpośrednio ze strony i możesz ją pobrać samodzielnie. Ale co, jeśli nie znalazłeś niezbędnych tabel do obliczeń? Możesz użyć systemu o średnicach opisanych poniżej, ale możesz zrobić to inaczej.\nPomimo tego, że podczas oznaczania różnych rur wskazano różne wartości (wewnętrzne lub zewnętrzne), można je zrównać z pewnym błędem. W tabeli poniżej można znaleźć typ i oznaczenie dla znanej średnicy wewnętrznej. Tutaj możesz również znaleźć odpowiedni rozmiar rury z innego materiału. Na przykład konieczne jest obliczenie średnicy rur grzewczych metal-tworzywo sztuczne. Nie znalazłeś stołu dla MP. Ale jest polipropylen. Wybierz wymiary dla PPR, a następnie na tej tabeli znajdź analogi w MP. Błąd jest naturalny, ale w systemach z wymuszonym obiegiem jest on dopuszczalny.\nTabela odpowiednia dla różnych typów rur (kliknij, aby powiększyć)\nZa pomocą tej tabeli można łatwo określić wewnętrzne średnice rur systemu grzewczego i ich oznaczenia.\nWybór średnicy rury do ogrzewania\nMetoda ta opiera się nie na obliczeniach, ale na prawidłowościach, które można prześledzić, analizując odpowiednio dużą liczbę systemów grzewczych. Ta zasada pochodzi od instalatorów i jest używana przez nich w małych systemach prywatnych domów i mieszkań.\nŚrednicę rur można łatwo wybrać, stosując się do określonej reguły (kliknij, aby powiększyć rozmiar)\nZ większości kotłów grzewczych rury zasilające i powrotne występują w dwóch rozmiarach: ¾ i ½ cala. Tutaj taka rura i okablowanie są wykonywane przed pierwszą gałęzią, a następnie przy każdym rozgałęzieniu wielkość zmniejsza się o jeden stopień. W ten sposób można określić średnicę rur grzewczych w mieszkaniu. Systemy są zwykle małe - od trzech do ośmiu grzejników w systemie, maksymalnie dwie lub trzy gałęzie - jeden lub dwa grzejniki na każdym. W przypadku takiego systemu proponowana metoda jest doskonałym wyborem. Niemal to samo dotyczy małych prywatnych domów. Ale jeśli istnieją już dwa piętra i bardziej rozbudowany system, musimy już liczyć i pracować z tabelami.\nPrzy niezbyt skomplikowanym i rozgałęzionym systemie średnicę rur systemu grzewczego można obliczyć niezależnie. Aby to zrobić, musisz mieć dane na temat strat ciepła w pomieszczeniu i mocy każdego grzejnika. Następnie, korzystając z tabeli, możliwe jest określenie przekroju rury, która poradzi sobie z dostarczaniem wymaganej ilości ciepła. Rozpraszanie złożonych systemów wieloelementowych lepiej powierza się profesjonalistom. W skrajnych przypadkach policz siebie, ale spróbuj przynajmniej uzyskać konsultację.\nJaką średnicę rury najlepiej wykorzystać do ogrzewania prywatnego domu i dlaczego?\nJak wiadomo, wydajność energetyczna systemu grzewczego zależy nie tylko od wydajności kotła i liczby grzejników. Jest to dość złożony parametr, związany z warunkami klimatycznymi regionu, materiałami, z których zbudowano dom, jakością i ilością urządzeń grzewczych i wyposażenia. A rury grzewcze pełnią rolę jednego z "pierwszych skrzypiec" w systemie grzewczym.\nJaką średnicę rury najlepiej wykorzystać do ogrzewania prywatnego domu, aby cyrkulacja płynu chłodzącego w obwodzie była tak efektywna, jak to tylko możliwe? Z reguły są do tego wykorzystywane specjalne programy, jednak istnieją alternatywne koncepcje, które umożliwiają niezależną realizację tej operacji. Lekko otworzymy "zasłonę tajemnicy" i powiemy jak najprościej o złożonych schematach obliczeń, które pozwolą zoptymalizować ogrzewanie domu w taki sposób, że będzie on ciepły i wygodny i nie będzie musiał wyrzucać pieniędzy.\nWpływ rodzaju i wielkości rury na działanie systemu\nCzy średnica rury jest naprawdę ważna? Jak pokazuje praktyka, niezwykle! To zależy od wielu czynników, które zapewniają wysoką wydajność całego obwodu:\nPrzepustowość i współczynnik przenikania ciepła. Tj. całkowita objętość płynu chłodzącego znajdującego się w linii głównej w pewnym okresie czasu i podlega ogrzewaniu.\nCiśnienie chłodziwa w obiegu, temperatura i prędkość jego ruchu.\nStraty hydrauliczne występujące w obszarach łączenia rur i elementów różnych sekcji. Im więcej takich przejść, tym większa strata.\nPoziom hałasu systemu grzewczego.\nIstnieje kilka rodzajów średnicy:\nZewnętrzny. Bierze pod uwagę przekrój wewnętrznej wnęki i grubość ścianek rury. Używany w projektowaniu systemu grzewczego.\nWewnętrzny. Odzwierciedla wartość przekroju poprzecznego wewnętrznej wnęki rury. Określa przepustowość potoku.\nNominalna (warunkowa). Jest to średnia wartość średnic wewnętrznych, uzyskana w wyniku obliczeń.\nAby system grzewczy działał prawidłowo, oprócz przekroju poprzecznego rury, należy wziąć pod uwagę szereg innych czynników:\nWłaściwości chłodziwa, którym jest woda, płyn niezamarzający lub para wodna.\nMateriał, z którego wykonane są rury.\nPrędkość płynu chłodzącego.\nRodzaj systemu grzewczego: jedno- lub dwu-rurowy.\nRodzaj krążenia: naturalny lub wymuszony.\nPrzed określeniem, która średnica rury najlepiej nadaje się do ogrzewania prywatnego domu, należy zdecydować, z jakiego materiału będzie wykonany rurociąg. To pozwala nam wyznaczyć metodę instalacji, koszt projektu i przewidywać z góry możliwe straty ciepła. Przede wszystkim rury są podzielone na rury metalowe i polimerowe.\nStal (czarna, nierdzewna, ocynkowana).\nCharakteryzuje się doskonałą wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Żywotność - nie mniej niż 15 lat (z obróbką antykorozyjną do 50 lat).\nTemperatura robocza wynosi 130 ° C. Maksymalne ciśnienie w rurze wynosi do 30 atmosfer. Nie bądź łatwopalny. Są jednak trudne, trudne do zainstalowania (wymagają specjalnego sprzętu i znacznych kosztów czasowych), są podatne na korozję. Wysoki współczynnik przenikania ciepła zwiększa straty ciepła nawet na etapie transportu chłodziwa do grzejników. Wymagane jest malowanie po instalacji. Wewnętrzna powierzchnia jest szorstka, co powoduje gromadzenie się osadów w układzie.\nStal nierdzewna nie musi być malowana i nie podlega procesom korozji, która znacznie wydłuża żywotność rur i obiegu grzewczego jako całości.\nMaksymalna temperatura czynnika roboczego wynosi 250 ° C. Ciśnienie robocze wynosi 30 atmosfer i więcej. Zasób operacyjny - ponad 100 lat. Wysoka odporność na zamarzanie nośnika i korozję.\nTo ostatnie nakłada ograniczenie na wymianę miedzi z innymi materiałami (aluminium, stal, stal nierdzewna); miedź jest kompatybilna tylko z mosiądzem. Gładkość wewnętrznych ścian zapobiega powstawaniu płytki nazębnej i nie wpływa ujemnie na przepustowość rurociągu, co zmniejsza opór hydrauliczny i umożliwia stosowanie rur o mniejszej średnicy. Plastyczność, niewielka waga i prosta technika łączenia (lutowanie, łączniki). Mała grubość ścian i kształtek zmniejsza straty hydrauliczne.\nNajważniejszą wadą jest bardzo wysoki koszt, cena rur miedzianych przekracza 5-7 razy ceny analogów tworzyw sztucznych. Ponadto miękkość materiału czyni go podatnym na mechaniczne cząstki (zanieczyszczenia) w systemie grzewczym, które w wyniku tarcia ściernego prowadzą do zużycia rur od wewnątrz. Aby przedłużyć żywotność rur miedzianych, zaleca się wyposażenie systemu w specjalne filtry.\nWysokie przewodnictwo cieplne miedzi, aby zapobiec utracie ciepła, wymaga zainstalowania tulei izolacyjnych, ale czyni go również niezbędnym materiałem dla systemów "ciepłych podłóg".\nMoże być polietylenem, polipropylenem, metaloplastem. Każda modyfikacja ma swoje charakterystyki techniczne, w zależności od technologii produkcji, zastosowanych dodatków i specyfiki konstrukcji.\nŻywotność wynosi 30 lat. Temperatura nośnika wynosi 95 ° C (przez krótki czas - 130 ° C); nadmierne nagrzewanie prowadzi do deformacji rur, skracając żywotność. Charakteryzuje się niewystarczającą odpornością na zamarzanie płynu chłodzącego, w wyniku czego pękają. Gładkość wewnętrznej powłoki zapobiega tworzeniu się płytki nazębnej, poprawiając w ten sposób parametry hydrodynamiczne rurociągu.\nPlastyczność materiału pozwala na układanie rur bez cięcia, zmniejszając w ten sposób liczbę dopasowanych połączeń. Tworzywo sztuczne nie reaguje z betonem i nie rdzewieje, co pozwala ukryć rurę cieplną w podłodze i wyposażyć "ciepłe podłogi". Szczególną zaletą rur z tworzyw sztucznych są dobre właściwości izolacyjne.\nRury polietylenowe pod wpływem wysokich temperatur są podatne na znaczne rozszerzanie liniowe, co wymaga ułożenia dodatkowych pętli kompensacyjnych i punktów mocowania.\nAnalogi polipropylenowe powinny zawierać w strukturze "warstwę przeciwrozproszeniową", która zapobiega konturowi konturu.\nPoziom ciśnienia w obwodzie określa nie tylko średnicę rur polimerowych, ale także grubość ściany, która zmienia się w zakresie od 1,8 do 3 mm. Okucia umożliwiają łatwą instalację obwodu, ale zwiększają straty hydrauliczne.\nDecydując o wyborze średnicy, należy wziąć pod uwagę specyficzny charakter oznaczania różnych rur:\nPlastik i miedź są oznaczone zewnętrzną sekcją;\nStal i metal-plastik - od wewnątrz;\nczęsto przekrój jest oznaczany w calach, do obliczeń należy je zamienić na milimetry. 1 cal = 25,4 mm.\nAby określić wewnętrzną średnicę rury, znając wymiary zewnętrznego przekroju i grubość ścian, z zewnętrznej średnicy wynika, że podwójna wartość grubości ściany jest wygładzona.\nOptymalny rozmiar, temperatura i ciśnienie\nDzięki układowi małego obiegu grzewczego standardowego typu, niektóre zalecenia specjalistów umożliwią obejście bez skomplikowanych obliczeń:\nW przypadku rurociągów z naturalną cyrkulacją nośnika zalecane są rury o przekroju wewnętrznym 30-40 mm. Wzrost parametrów zagraża nieuzasadnionemu przepływowi chłodziwa, zmniejszeniu prędkości jego ruchu i spadkowi ciśnienia wewnątrz obwodu.\nZbyt mała średnica rur spowoduje przeciążenie wewnątrz rurociągu, co może spowodować jego przebicie w miejscach elementów łączących.\nAby zapewnić niezbędną prędkość płynu chłodzącego i niezbędne ciśnienie wewnątrz obwodu z wymuszoną cyrkulacją, preferowane są rury o przekroju poprzecznym nie większym niż 30 mm. Im większy przekrój rury i im dłuższa jest główna linia, tym mocniejsza jest pompa cyrkulacyjna.\nWażne! Konstrukcja efektywnego systemu grzewczego zakłada stosowanie rur o różnych przekrojach na różnych odcinkach głównej linii.\nCiśnienie robocze obwodu nie może przekroczyć granicy stabilności:\nwbudowany w wymiennik ciepła kotła (maks. 3 atm lub 0,3 MPa);\nlub 0,6 MPa (z obwodem grzejnika).\nOptymalne dla systemów grzewczych z pompą kołową uważane jest za wskaźnik w zakresie od 1,5 do 2,5 atm. W warunkach naturalnego obiegu - od 0,7 do 1,5 atm. Przekroczenie normy nieuchronnie spowoduje wypadek. Aby kontrolować poziom ciśnienia w systemach grzewczych, rozmieszczono zbiorniki wyrównawcze i manometry.\nNiezależne ogrzewanie umożliwia niezależną regulację temperatury płynu chłodzącego, w zależności od sezonu i indywidualnych potrzeb lokatorów domu. Optymalna temperatura mieści się w przedziale od 70 do 80 ° C, w układach grzewczych parowych - 120-130 ° C. Najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie kotłów gazowych lub elektrycznych do sterowania i regulacji ogrzewania obiegu, czego nie można powiedzieć o sprzęcie na paliwo stałe.\nCechy konstrukcyjne systemów grzewczych również określają cechy reżimu temperaturowego:\nmaksymalne ogrzewanie nośnika w obwodzie z jednym obwodem wynosi 105 ° C, w obwodzie dwuobwodowym - 95 ° C.\nW rurociągach z tworzywa sztucznego temperatura nośnika jest ograniczona do 95 ° C, w rurach stalowych jest ograniczona do 130 ° C.\nRóżnica temperatur między wsadem a powrotem wynosi 20 ° C.\nMoc kotła i obwodu\nNa wydajność kotła, który pełni jedną z kluczowych funkcji w systemie grzewczym, wpływa nie tylko średnica rur, ale także:\nrodzaj używanego paliwa;\nlokalizacja kotła (usunięcie kotłowni poza domem wymaga zwiększonej mocy, większego przekroju i ocieplenia głównej linii w obszarze poza obiektem);\npoziom izolacji cieplnej ścian zewnętrznych domu;\nZastosowanie obiegu grzewczego do zaopatrzenia w ciepłą wodę.\nWybierając kocioł, należy wziąć pod uwagę czynniki wymienione powyżej i zrobić rezerwę mocy 1,5-2 razy.\nJak obliczyć średnicę rur grzewczych? Istnieje kilka metod:\nWedług specjalnych tabel. Jednak ich wykorzystanie nadal wymaga wstępnych obliczeń: mocy układu grzewczego, prędkości chłodziwa i strat ciepła wzdłuż głównej linii.\nNa mocy cieplnej.\nPrzez współczynnik oporu.\nCo musisz wiedzieć, aby obliczyć\nDo obliczeń potrzebne będą następujące dane:\nZapotrzebowanie na ciepło (moc cieplną) całego domu i każdego pokoju oddzielnie;\nCałkowita pojemność wykorzystywanych urządzeń grzewczych (kocioł i grzejniki).\nObciążenie cieplne poszczególnych przekrojów obwodu.\nCałkowite straty ciepła w domu i każdym pokoju oddzielnie w najzimniejszym okresie zimowym.\nWartość oporu. Określa go schemat elektryczny, długość tułowia, liczba i kształt zagięć, połączeń, zwojów.\nCałkowita objętość chłodziwa, która jest ładowana do głównego ogrzewania.\nWydajność pompy cyrkulacyjnej (dla typu wymuszonego ogrzewania).\nCiśnienie w głównej części.\nObliczanie przekroju rur dla systemów grzewczych z wymuszonym obiegiem powietrza:\nObliczanie wymaganej mocy cieplnej.\nWyznaczanie prędkości cyrkulacji nośnika w systemie grzewczym.\nObliczanie rezystancji obiegu grzewczego.\nObliczanie wymaganej części rurociągu.\nObliczanie optymalnej średnicy kolektora grzewczego (jeśli to konieczne).\nObliczanie mocy cieplnej systemu\nMetoda 1. Najprostszy sposób obliczenia mocy cieplnej opiera się na ustalonym standardzie 100 watów na 1 kw. M pokoju. Tj. o powierzchni domu 180m², wydajność obiegu grzewczego wyniesie 18000 watów lub 18 kW (180 × 100 = 18 000).\nMetoda 2. Poniżej znajduje się wzór, który umożliwia poprawienie danych z uwzględnieniem rezerwy mocy w przypadku silnych mrozów:\nJednak metody te charakteryzują się szeregiem błędów; nie uwzględnia spektrum czynników wpływających na utratę ciepła:\nwysokość sufitu, która może się zmieniać w zakresie od 2 do 4 i więcej metrów, co oznacza, że objętość ogrzewanych pomieszczeń, nawet o tej samej powierzchni, nie będzie stała.\njakość izolacji elewacji domu i procent strat ciepła przez ściany zewnętrzne, drzwi i okna, podłogę i dach;\nprzewodnictwo cieplne okien i materiałów z podwójnymi szybami, z których zbudowany jest dom.\nWarunki klimatyczne regionów.\nMetoda 3. Przedstawiona poniżej metoda uwzględnia wszystkie niezbędne czynniki.\nObjętość domu jako całości lub każdego pokoju oblicza się według wzoru:\nV - Objętość ogrzewanej przestrzeni.\nh - Wysokość sufitu.\nS - Powierzchnia ogrzewanej przestrzeni.\nCałkowita moc obwodu jest obliczana:\nCzęsto stosowana jest następująca formuła:\nJednocześnie regionalny współczynnik korygujący zaczerpnięto z poniższej tabeli:\nWspółczynnik poprawkowy strat ciepła (K) zależy bezpośrednio od izolacji cieplnej budynku. Akceptowane są następujące wartości średnie:\nPrzy minimalnej izolacji termicznej (typowa konstrukcja drewniana lub metalowa z cienkiego arkusza) uwzględnia się współczynnik w zakresie od 3 do 4;\nPojedyncza cegła - 2-2,9;\nŚredni poziom izolacji (podwójny mur) - 1-1,9;\nWysokiej jakości izolacja termiczna elewacji - 0,6-0,9.\nPrędkość wody w rurach\nJednorodność rozkładu energii cieplnej wzdłuż elementów konturu zależy od prędkości, z jaką płyn porusza się, a mniejsza średnica rurociągu, tym szybszy jego ruch. Istnieją ograniczenia wskaźników prędkości:\nnie mniej niż 0,25 m / s, w przeciwnym razie pęcherzyki powietrza w obwodzie zapobiegają ruchowi chłodziwa i powodują straty ciepła. Przy niewystarczającej wysokości, zatory powietrzne nie docierają do zainstalowanych dźwigów i wywietrzników Majewskiego, a zatem będą bezużyteczne;\nnie więcej niż 1,5 m / s, w przeciwnym razie obiegowi nośnika towarzyszy hałas.\nWartość odniesienia prędkości przepływu wynosi od 0,36 do 0,7 m / s.\nPowinno to być prowadzone przez wybór odpowiedniego przekroju rur. Poprzez zainstalowanie pompy cyrkulacyjnej możliwe jest kontrolowanie cyrkulacji chłodziwa w obwodzie, bez zwiększania średnicy rurociągu.\nObliczanie rezystancji obiegu grzewczego\nPrzy obliczaniu przekroju rur według współczynnika oporu, pierwszą rzeczą do zrobienia jest określenie ciśnienia w rurociągu:\nNastępnie, zastępując wartości średnic rur, wybierana jest minimalna wartość strat ciepła. Odpowiednio, średnica, która będzie spełniała dopuszczalne warunki odporności, będzie poszukiwana.\nObliczanie kolektora grzewczego\nJeżeli układ cieplny zapewnia rozmieszczenie kolektora dystrybucyjnego, określenie jego średnicy opiera się na obliczeniu przekrojów połączonych z nim rurociągów:\nOdległość między dyszami kolektora powinna być równa ich potrójnej średnicy.\nZapoznaj się z przykładami.\nObliczenia dla obwodu dwururowego\nDwupiętrowy dom o powierzchni 340m².\nMateriałem budowlanym jest kamień Inkerman (naturalny wapień), charakteryzujący się niskim przewodnictwem cieplnym. → Współczynnik izolacji domowej = 1.\nGrubość ścian wynosi 40 cm.\nOkna - plastikowe, jednokomorowe.\nStrata ciepła na 1 piętrze - 20 kW; drugi - 18 kW.\nObwód dwururowy z oddzielnym skrzydłem na każdym piętrze.\nMateriałem rury jest polipropylen.\nTemperatura na zasilaniu wynosi 80 ° C.\nTemperatura na wylocie wynosi 60 ° C.\nTemperatura Delta wynosi 20 ° C.\nWysokość sufitu - 3 m.\nRegion - Krym (południe).\nŚrednia temperatura pięciu najzimniejszych dni zimy wynosi (-12⁰C).\n340 × 3 = 1020 (m³) - objętość pomieszczenia;\n20- (-12) = 32 (⁰C) - różnica (delta) temperatur między pomieszczeniem a ulicą;\n1020 × 1 × 32 / 860≈38 (kW) - moc obiegu grzewczego;\nOkreślenie odcinka rury w pierwszej sekcji od kotła do oddziału. Zgodnie z poniższą tabelą rury o przekroju 50, 63 lub 75 mm nadają się do przenoszenia mocy cieplnej 38 kW. Pierwsza opcja jest lepsza, ponieważ zapewnia najwyższą prędkość nośną.\nAby rozprowadzić strumień nośnika na pierwsze i drugie piętro, katalogi określają rury o średnicy 32 mm i 40 mm dla wydajności odpowiednio 18 i 20 kW.\nNa każdym piętrze kontur jest podzielony na dwie sieci o równoważnym obciążeniu odpowiednio 10 i 9 kW i przekroju 25 mm.\nPonieważ obciążenie zmniejsza się z powodu chłodzenia płynu chłodzącego, średnicę rur należy zmniejszyć do 20 mm (na pierwszym piętrze - po drugim grzejniku, na drugim - po trzecim).\nOdwrotne okablowanie odbywa się w tej samej kolejności.\nW celu obliczenia za pomocą wzoru D = √354х (0,86хQ / Δt) / V, przyjmujemy prędkość nośną 0,6 m / s. Otrzymujemy następujące dane √354х (0,86 × 38/20) / 0,6≈31 mm. Jest to nominalna średnica rurociągu. W praktyce konieczne jest wybranie różnych średnic rur na różnych odcinkach rurociągu, które są przeciętnie zredukowane do obliczonych danych zgodnie z algorytmem opisanym w punktach 4-7.\nPodobnie jak w poprzednim przypadku, obliczenia dokonywane są zgodnie ze wskazanym schematem. Jedynym wyjątkiem jest działanie urządzeń pompujących, które zwiększają prędkość nośnika i zapewniają jednorodność jego temperatury w obwodzie.\nZnaczne zmniejszenie mocy (do 8,5 kW) występuje tylko na czwartym grzejniku, gdzie występuje zmiana na średnicę 15 mm.\nPo piątym grzejniku następuje przejście do przekroju 12 mm.\nWażne! Korzystanie z rur z innych materiałów spowoduje ich własne dostosowanie do obliczeń, ponieważ każdy materiał ma inny poziom przewodności cieplnej. Szczególnie ważne jest uwzględnienie strat ciepła metalowego rurociągu.\nSystemy grzewcze wykonane z rur metalowych muszą uwzględniać współczynnik strat ciepła przez ściany. Jest to szczególnie ważne w przypadku znacznej długości rurociągu, gdy straty ciepła na każdym liczniku roboczym mogą mieć katastrofalne skutki dla końcowych grzejników.\nRóżne opcje wiązania kotła na paliwo stałe\nJak prawidłowo podłączyć grzejnik aluminiowy - przyjemnie, wygodnie i bez strat ciepła\nElementy grzejne grzejników: przeznaczenie, rodzaje, kryteria wyboru, charakterystyka połączenia\nJak zrobić długi piec na drewno i węgiel własnymi rękami\nDystrybucja ciepła kolektora i jego cechy\nCIEPŁE CENTRUM ELEKTRYCZNE (CHP)\nProjekty domów z ogrzewaniem piecem\nOpcje napełniania wodą w zamkniętym systemie grzewczym\nJak wybrać kocioł ciepłej wody - cechy konstrukcyjne, zasady selekcji\nDystrybucja ogrzewania w prywatnym domu: rodzaje, cechy, cechy\nElektryczne kotły grzewcze: klasyfikacja, zalecenia dotyczące wyboru + przegląd producentów\nCo najemcy powinni wiedzieć o ogrzewaniu w bloku mieszkalnym\nInstalacje elektryczne są najbezpieczniejszym wyposażeniem, dzięki któremu w zimie można uzyskać komfortową temperaturę w pomieszczeniu. Wydajność elektrycznego kotła grzewczego jest dość wysoka, zwłaszcza, że będzie działał normalnie i stabilnie przez długi czas, nie musisz tracić miejsca na układanie palnego materiału.\nRodzaje pieców dla domu: klasyfikacja i przegląd wyposażenia od najlepszych producentów\nJak zrobić tanie ogrzewanie w garażu\nJaka jest różnica między obwodem rurowym kotła gazowego z dwoma pętlami?\nNapełnij układ grzewczy płynem chłodzącym (woda, płyn niezamarzający). Jak wypełnić, pobrać, wypełnić, wymienić\nKtóry piec do ogrzewania domu na drewno jest lepszy - rodzaje, różnice, zasady selekcji


Spytaj policjanta, część 2, ostatnia | Niepoprawni.pl\n- Wypadek był - oznajmił kierowca ponuro i otworzył drzwi. Pasażerowie wysiedli i zaczęli bezradnie kręcić się po chodniku. Siostra Łukaszka zobaczywszy mundury policyjne podeszła nieśmiało.\n- Proszę się nie zbliżać - zatrzymał ją jeden funkcjonariusz. - Widok jest, tego... Nie bardzo. Był wypadek drogowy. Kierowca jechał co najmniej sto kilometrów na godzinę. Wpadł w poślizg i auto wpadło na drzewo. Kierowca zginął.\n- O - powiedziała z przykrością siostra.\n- I tu pytanie do pani: co go zabiło?\n- Drzewo - odparła z pewnością w głosie siostra Łukaszka.\n- I tu myli się pani. Prędkość!\n- Ale uderzył nie w prędkość, tylko w drzewo!\n- Ha! - uśmiechnął się przekornie pan policjant i triumfalnie uniósł palec. - I popełnia pani błąd popełniany przez większą połowę społeczeństwa! A gdyby tak ktoś uderzy w dom i zginął, to co, też drzewo by go zabiło? Oczywiście, że nie! To zawsze prędkość zabija! Dlatego też będziemy postulowali obniżenie prędkości na tej ulicy do... Powiedzmy, dwudziestu kilometrów na godzinę.\n- Tu już jest dwadzieścia - zauważyła siostra Łukaszka pokazując stosowny znak.\n- To do dziesięciu.\n- Ale ten facet i tak leciał setką! Czy to coś pomoże?\n- Hm... - stropił się pan policjant i kto wie do jakich wniosków by doszedł, gdyby nie wmieszał się stojący obok wiekowy tubylec.\n- Najmniej wypadków było remontowali nawierzchnię - zauważył. - Same dziury i wyboje, to wszyscy musieli jeździć wolno. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby ta droga była cały czas w budowie!\nSiostra westchnęła głęboko i sięgnęła po kartkę na której miała zapisany adres.\n- Czy może mi pan powiedzieć - spojrzała z nadzieją na policjanta - gdzie jest Grota-Roweckiego?\nPolicjant zaczął się strasznie śmiać.\n- Co? Co? - jąkał się. - Grota? Jaka grota? Widziała tu pani jakieś góry? Tu nie ma żadnych jaskiń!!\nRe: Spytaj policjanta, część 2, ostatnia\nAndrzej.A - 14 Listopada, 2011 - 21:19\nPowinieneś zmienić tytuł. Ci ludzie stali się z powrotem milicjantami, zomolami, ubekami. Z policją nie mają nic wspólnego.


Poznań: Ostatnia chwila na zajączkowe zakupy [ZDJĘCIA] | Głos Wielkopolski\nPoznań: Ostatnia chwila na zajączkowe zakupy [ZDJĘCIA]\nELKA 29.03.2013 Zaktualizowano 29.03.2013\nW pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych tradycja nakazuje, by szukać prezentu pozostawionego przez zająca. Kiedyś były to jedynie słodkości i owoce. jak jest teraz? Zapytaliśmy poznaniaków, co kupili od zająca i czy tylko dzieciom, czy może dorosłym członkom rodziny też.\n- U nas jest tradycja, że prezenty dostają jedynie dzieci i to najczęściej są czekoladowe zające - mówi Irena Dudziak.\nZajęcy czekoladowych małych i dużych, z zabawkami w środku lub cukierkami jest całe mnóstwo. Kosztują od 1,50 za niewielkich rozmiarów. Te mające kilkadziesiąt centymetrów kosztują od 13 do 15 złotych. Znacznie droższe są zające z lepszych markowych gatunków czekolady. Mogą kosztować nawet do 30 złotych.\n- Kupowaliśmy tylko dzieciom, ale teraz są już dorośli - mówi Katarzyna Grajkowska. - Chociaż muszę się przyznać, że mamy od lat z mężem umowę, że robimy sobie zajączkowe prezenciki. Oboje jesteśmy łasuchami i kilka tygodni przed\nWielkanocą zaczynamy szukać słodyczy, których nie mieliśmy jeszcze okazji spróbować. Czasem jest to czekolada, ale też może być cukierek, baton, kawałek ciasta.\n- W tym roku dzieci dostaną zabawki - twierdzi Marek Pawłowski. - Dorośli nic. Tak się umówiliśmy, ze w ramach działań kryzysowych - skreślamy nawet słodycze dla starszych.\nW sklepach widać znacznie mniejsze zainteresowanie kupowaniem prezentów.\n- Ludzie bardziej oglądają, ale kupują niewiele. Zając nie będzie w tym roku bardzo bogaty - mówi Marzena Kretkowska, sprzedawczyni w sklepie z zabawkami na Łazarzu.\nPoznaniacy, jak z tego widać są tradycjonalistami i większość z nich decyduje się na kupowanie słodyczy, by zając mógł je przynieść dzieciom.\nwielkanoc prezenty z...\nsłodycze na zająca\nco przyniesie zając


Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej Kielce\nTel.: (41) 367-61-98\nAdres: al. Górników Staszicowskich 22a, 25-804 Kielce\njęzyk angielski 65.45% 38\nmatematyka 44.84% 38\njęzyk polski 56.66% 38\n27 miejsce w Rankingu Szkół Podstawowych Kielce 2022\n26 miejsce w Rankingu Szkół Podstawowych Kielce 2021\n21 miejsce w Rankingu Szkół Podstawowych Kielce 2020\nOpinia o Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej Kielce\n1.33 /5 3 oceniających\nSale źle wyposażone. Ławki pamiętają początki tej placówki (np. Sala fizyczna oraz chemiczna, tylko je malują farbą). Obiady są niejadalne. Niektórzy nauczyciele za bardzo spufalają się z uczniami. Normalnie z nimi piszą np na messengerze jakby byli najlepszymi znajomymi.\n1| 0 • odpowiedź • 07 maja 2021 o 18:59:08 • zgłoś naruszenie\nSzkoła jak szkoła. Da się przeżyć. Nauczyciele większości to starsza generacja. Za bardzo nie umieją tłumaczyć. Dużo jest osób patologicznych z czym szkoła nic nie robi. Jeśli uczeń ma nie zdać jest fatalny najgorszy to i tak przepuszczą. A chyba nie o to chodzi nieprawdaż?\n0| 0 • odpowiedź • 07 maja 2021 o 18:54:39 • zgłoś naruszenie


Dwusetny mecz ligowy Skorupki dla Narwi – MZKS Narew Ostrołęka\nDwusetny mecz ligowy Skorupki dla Narwi\n12/11/2019 12/11/2019 narvi\nMecz z Ostrovią Ostrów Mazowiecka był dwusetnym występem ligowym Wojciecha Skorupki w barwach Narwi. 32-letni boczny obrońca zadebiutował w sezonie 2004/05 wchodząc w wiosennym meczu z KS Warka na dwie ostatnie minuty za Mariusza Malanowskiego.\nPierwszy mecz Skorupki dla Narwi rozegrany został 27 kwietnia 2005 roku, a więc ponad 14 lat temu. Narew przegrała wówczas 0-2 na wyjeździe, ale ostatecznie w lidze zajęła trzecie miejsce, a Warka dziesiąte. W zespole oprócz Skorupki z obecnej kadry Narwi był też oczywiście Piotr Strzeżysz (32 mecze i 3 bramki). Wojtek na boisku pojawił się wówczas jeszcze raz, tym razem w Ostrołęce, gdy podczas meczu z Olimpią Warszawa (29.05.2005) zmienił na ostatnie dziewięć minut Arkadiusza Pyskło. Niebiesko-Czerwoni wygrali 3-1, po bramkach Jeana Blacka Ngodiego, Tomasza Słowika i Michała Krupki w ostatniej minucie.\nJuż w następnym sezonie Wojciech Skorupka był podstawowym zawodnikiem Narwi, w której występuje obecnie 14 sezon. Oprócz naszego klubu grał także pół roku w Radomiaku Radom, rok w Ostrowi Mazowieckiej (22/0) oraz trzy lata w Koronie Ostrołęka (62/4). Z powodu kontuzji stracił jesień 2009 roku oraz cały 2012 rok.\nJeśli chodzi o piłkę młodzieżową, to Wojtek jest wychowankiem Narwi, w której trenował w roczniku 1987 pod okiem trenera Mariana Szaramy. W zespole za kolegów miał m.in. Roberta Jędrzejczyka, Piotra Gurzędę, czy Łukasza Grzeszczyka.\n2004/05 Narew Ostrołęka 2/0\n2005/06 Narew Ostrołęka 25/0\n2006/07 Narew Ostrołęka 29/0\n2007/08 Narew Ostrołęka 6/0 (jesień)\n2007/08 Radomiak Radom 7/1\n2008/09 Narew Ostrołęka 18/0\n2009/10 Narew Ostrołęka 11/0 (wiosna)\n2010/11 Narew Ostrołęka 16/0\n2011/12 Narew Ostrołęka 10/0 (jesień)\n2012/13 Narew Ostrołęka 10/0 (wiosna)\n2013/14 Narew Ostrołęka 32/2\n2014/15 Narew Ostrołęka 30/2\n2015/16 Ostrovia Ostrów Maz. 22/0\n2016/17 Korona Ostrołęka 27/2\n2017/18 Korona Ostrołęka 16/1\n2018/19 Korona Ostrołęka 19/1\n2019/20 Narew Ostrołęka – dotąd 11/0\nP.S. Poniżej przedstawiamy kilka ujęć z czternastu lat piłkarskiej przygody Wojtka w Narwi. Zdjęcia są różnych autorów, nie wszystkich udało się ustalić (najczęściej Tomasz Mrozek, Jarosław Sender, Rafał Lis, a także Mateusz Pełtak). Przy niektórych pozostawiamy ówczesne podpisy.\nWiosenna kadra Narwi\nJesień 2007. Jedne z lepszych piłkarsko derbów. Strzelec dwóch bramek tonie w objęciach kolegów. Fot. J.Sender\n← Angelika pierwsza, druga i czwarta\nSobotni wieczór ze Strzegowem! →\n02 dni 00 godziny 55 minuty 55 sekundy


Pytanie do osób posiadających #tinder. Ile macie... - LekkoWczorajszy - Wykop.pl\nPytanie do osób posiadających #tinder. Ile macie średnio nowych Matchy dziennie, zakładając że dajecie w prawo wszystko?\nIle macie średnio nowych Matchy dziennie?\nzakładając że dajecie w prawo wszystko\n+: ArekJ, fasolazgrochem +3 innych\n@LekkoWczorajszy: ok. 5-7 polubień na badoo jak nic nie robię. Jak daję serca to >10. W weekendy wyciskam 15 nie odpalając apki. Ostatnio 3 Hiszpanki mi się nawinęły, a nawet dwie z nich nie są nawet w PL. Jedna jest z Tela Awiwu, ale nie wiem czy jest Żydówką, napisała do mnie, ale ją olałem. Ogólnie te Hiszpanki są bardzo przeciętne. Wygladają jak arabki imo.\n@Herron: Badoo usunąłem, jestem z okolic warszawy a pokazywało mi dziewczyny z głównie z Olsztyna, Torunia i Bydgoszczy. Nie wiem o co chodziło ale wszystko prawie 200km+ ( ͡° ʖ̯ ͡°)\n@LekkoWczorajszy: Mi pokazuje ok, ale czasami dostaje serca od takich lasek, czyli możliwe, że były w Polsce lub w Czechach, gdzie czasami przebywam, bo mam tam rodzinę.\n@LekkoWczorajszy: Kurwa ja daje gdzieś z 2/3 w lewo xD\n+: Fasterinio, Sonrimo\nBadoo usunąłem, jestem z okolic warszawy a pokazywało mi dziewczyny z głównie z Olsztyna, Torunia i Bydgoszczy. Nie wiem o co chodziło ale wszystko prawie 200km+ ( ͡° ʖ̯ ͡°)\nSiedlce to nie "okolice Warszawy". Parowało was po statusie społecznym ( ͡° ͜ʖ ͡°)


Lema Force - Wynajem motorówek Szczecin || Motorowki-Szczecin.pl\nŁódź motorowa LEMA FORCE\nŁódź LEMA FORCE to kolejna motorówka należąca do naszej floty. Jej funkcjonalne wyposażenie zapewni komfort użytkowania i poczucie bezpieczeństwa na wodzie. Idealna alternatywa na spędzenie wspaniałego czasu w gronie najbliższych osób. Doskonała motorówka na wyprawy morskie, różnego rodzaju wycieczki rodzinne i zwiedzanie nadmorskich, urokliwych rejonów. Niezwykle wygodna łódź z miejscami do spania!\nWynajem łodzi motorowej Lema Force\nSilnik: 230 KM 4,3 Mercruiser\nMiejsc sypialnych: 4+2\nPodwójna kabina z 4 miejscami do spania\nDo dyspozycji oddajemy nowoczesną łódź LEMA FORCE, która na swoim pokładzie może pomieścić 6 osób. Motorówka idealnie nadaje się na rodzinne wyprawy czy spędzenie przyjemnego czasu na wodzie w gronie przyjaciół i znajomych. Wyposażona jest w elektryczny system kotwiczny, ploter GPS z elektronicznymi mapami akwenu, uchwyt do holowania narciarza i gniazdko 230V z prostownikiem. Dla komfortowego i wygodnego użytkowania łódź posiada lodówkę, dziobowy pokład słoneczny, radio z CD, a także podwójną kabinę z czterema miejscami do spania. Fantastyczna łódź na świetną przygodę! Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu motorówek w Szczecinie.


Dom na sprzedaż: mazowieckie, Warszawa, Wawer, Strzygłowska - tuznajdziesz.pl\nDom na sprzedaż: mazowieckie, Warszawa, Wawer, Strzygłowska\nKwiatowa Polana to wyjątkowy projekt łączący ze sobą uroki życia wśród zieleni z możliwością szybkiego i sprawnego dojazdu do centrum.Kameralne osiedle dwunastu bliźniaków położone w bliskim sąsiedztwie łąk i lasów daje wiele możliwości spędzenia wolnego czasu i odpoczynku. Doskonałe miejsce dla osób ceniących aktywny tryb życia i spokój wynikający z bliskości natury.Projekt został przygotowany przez doświadczonych architektów, układy funkcjonalne dają poczucie doskonałego wykorzystania przestrzeni i wiele możliwości ciekawego zaprojektowania powierzchni.Kwiatowa Polana to dwukondygnacyjne domy w zabudowanie bliźniaczej o powierzchni od 138mkw. do 166mkw. Usytuowane są na przestronnych działkach, zaprojektowanych z myślą o Klientach ceniących przestrzeń i wygodę. Kwiatowa Polana położona jest przy ul. Strzygłowskiej na warszawskim Wawrze. Inwestycja jest dobrze skomunikowana z centrum Warszawy. Dzięki dwupasmowemu odcinkowi Wału Miedzeszyńskiego dojazd do centrum zajmuje tylko 15 min. Domy wykonane są w technologii tradycyjnej. Do budowy zostały użyte najwyższej jakości materiały od renomowanych dostawców. Dachy pokryte są dachówką ceramiczną, co znacząco podnosi ich trwałość i estetykę. Solidna konstrukcja daje ...\nKwiatowa Polana to wyjątkowy projekt łączący ze sobą uroki życia wśród zieleni z możliwością szybkiego i sprawnego dojazdu do centrum.Kameralne osiedle dwunastu bliźniaków położone w bliskim sąsiedztwie łąk i lasów daje wiele możliwości spędzenia wolnego czasu i odpoczynku. Doskonałe miejsce dla osób ceniących aktywny tryb życia i spokój wynikający z bliskości natury.Projekt został przygotowany przez doświadczonych architektów, układy funkcjonalne dają poczucie doskonałego wykorzystania przestrzeni i wiele możliwości ciekawego zaprojektowania powierzchni.Kwiatowa Polana to dwukondygnacyjne domy w zabudowanie bliźniaczej o powierzchni od 138mkw. do 166mkw. Usytuowane są na przestronnych działkach, zaprojektowanych z myślą o Klientach ceniących przestrzeń i wygodę. Kwiatowa Polana położona jest przy ul. Strzygłowskiej na warszawskim Wawrze. Inwestycja jest dobrze skomunikowana z centrum Warszawy. Dzięki dwupasmowemu odcinkowi Wału Miedzeszyńskiego dojazd do centrum zajmuje tylko 15 min. Domy wykonane są w technologii tradycyjnej. Do budowy zostały użyte najwyższej jakości materiały od renomowanych dostawców. Dachy pokryte są dachówką ceramiczną, co znacząco podnosi ich trwałość i estetykę. Solidna konstrukcja daje gwarancję bezpieczeństwa i utrzymania wysokiej jakości przez długie lata. Ceny domów: 6490 - 6990 zł/mkw.Garaż: Na 1 samochódNajbliższe otoczenie: komunikacja, przedszkole, szkoła, apteka\nDom na sprzedaż, mazowieckie, Warszawa, Wawer,...\nInwestycja Kwiatowa Polana\nJestem zainteresowany ofertą 1C. Zapytanie z serwisu tuznajdziesz.pl wyślij\ntel: 22 741 62 62, 609 334 542\nfaks: 22 741 63 53


Kurs NBP na dzień 07-03-2021: 1€ = 4.6045 PLN\nTelefon: Godzina kontaktu: Dzisiaj Jutro Poniedziałek 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 Wiadomość: (opcjonalnie)\nSANCAMILLO - 5 nocy\nWszystkie terminy -\nCo powinieneś wiedzieć o promocjach?\nNasze promocje to rabaty kwotowe o różnej wysokości, udzielane wg schematu: START, PROMO XXL, PROMO XL, itp. Każdy stopień promocji ma określoną pulę miejsc. W przypadku wyczerpania jednej puli promocyjnej system automatycznie przełącza cenę dla kolejnych pokoi (może okazać się, że przy rezerwacji większej liczby pokoi część z nich zarezerwujesz w niższej cenie, a część w wyższej). Do rabatów kwotowych często dołączamy inne bonusy, na przykład pakiet gwarancji gratis. Szczegóły tych promocji każdorazowo opisaliśmy w regulaminie, który znajdziesz w dziale Dokumenty.)\nCeny podawane w euro, przeliczane na podstawie kursu NBP z danego dnia.\nW każdym hotelu, terminie i przy każdym rodzaju transportu istnieje ograniczona pula pokoi objętych promocją danego rodzaju.\nOgólny opis regionu\nVal di Sole – zna z nazwy każdy narciarz w Polsce. Dzięki trzem wielkim inwestycjom: gondoli łączącej Madonnę di Campiglio z Pinzolo, połączeniu Marillevy z Comezzadurą oraz połączeniu Tonale z położonymi wiele niżej stacjami, topografia Val di Sole jest całkiem odmienna od tej sprzed lat. Pierwszy system wyciągów i w pełni połączonych tras obejmuje większość doliny Sole (Folgarida i Marilleva) a także Madonnę di Campiglio i Pinzolo. Nie ma znaczenia, w którym miejscu tego rozległego obszaru rozpoczniemy szusowanie, ważny natomiast jest wybór odpowiedniego karnetu. Najciekawszą opcją wydaje się zakup skipassu Skiarea, który pozwala w pełni korzystać z opisanych wyżej ośrodków. Opcja „całkiem bez ograniczeń” to karnet Superskirama, dzięki któremu możemy jeździć także w Tonale (Adamello Ski), Pejo i kilku innych mniejszych stacjach.\nNowoczesna stacja narciarska, powstała z połączenia dwóch odrębnych niegdyś ośrodków. Z dołu doliny (Marilleva 900) kursuje gondola, można także podjechać autem do wyżej położonych stacji Marilleva 1400 i Folgarida 1300 i 1400. Powyżej dominują wyciągi krzesełkowe, które docierają na trzy położone obok siebie szczyty (2092-2179 m n.p.m.). W nadchodzącym sezonie zimowym 2019/2020 planowane jest otwarcie zmodernizowanej kolejki krzesełkowej nr 23 do Monte Spolverino, obecny 2-osobowy wyciag zostanie zastąpiony nową 6-osobową kolejką krzesełkową. Renowację przejdzie też nartostrada Malghet Aut nr 18 (połączonej trasy narciarskiej do Folgaridy), która zostanie wyposażona w system śnieżny, aby zapewnić lepsze warunki narciarskie przez cały sezon.\nZasadniczo większość stoków opada w stronę Val di Sole, ale istnieje także zjazd (i wyjazd) w kierunku przeciwnym – do Madonny di Campiglio i Pinzolo. Dzięki temu połączeniu tworzy się ogromny ośrodek narciarski ze 150 km tras. Mapa: KLIK\nogółem 62 km tras (bez Madonny di Campiglio)\nPrzepustowość wyciągów: 32 400 os./godz.\ngondole i koleje linowe: 7\nwyciągi krzesełkowe: 14\nSKIAREA MADONNA DI CAMPIGLIO – PINZOLO\nMadonna di Campiglio to jedna z najsłynniejszych stacji narciarskich w Alpach. Wyciągi i trasy położone są na zboczach Masywu Brenta, a po drugiej stronie doliny na zboczach Masywu Presanella. W najniższym punkcie doliny obydwa systemy tras łączą się ruchomą taśmą dzięki czemu można przemieszczać się pomiędzy nimi. Najdłuższy przejazd (z Groste do Madonny) to niemal 8 km (licząc niemal płaską końcówkę). Strona wschodnia: w Masywie Brenta, (szczyt Grosste – ok. 2500 m n.p.m.): trasy dłuższe i wyżej położone (różnica wzniesień ok. 900 m). Większość tras łagodnych i szerokich. Strona zachodnia: Masyw Pressanella (szczyty Paradalago – 5 Laghi): trasy o większym stopniu trudności. Ta część stacji narciarskiej połączona jest wyciągiem z obszarem Val di Sole (Folgarida). Z kolei Pinzolo to stacja narciarska usytuowana pod szczytem Cima Tossa w Masywie Brenta połączona z Madonną di Campiglio nową panoramiczną gondolą Pinzolo Campiglio Express. Najwyższy szczyt stacji to Dos del Sabion na wysokości 2100 m n.p.m. Różnica wzniesień jest znacznie większa niż w przypadku Madonny di Campiglio. Zjazd z góry na sam dół to ponad 8 km (pół na pół trasa czerwona i niebieska). W górnej części terenów narciarskich znajdują się wyłącznie trasy czerwone, w większości szerokie i znakomicie przygotowane. 2 trasy czarne dla prawdziwych ekspertów. Mapa: KLIK\nogółem 90 km tras (150 km wraz z Marillevą i Folgaridą), przepustowość wyciągów: 56 400 os./godz.\ngondole i koleje linowe: 10\nwyciągi krzesełkowe: 20\nTONALE – PONTE DI LEGNO – TEMU (ADAMELLO SKI)\nTo rozległy ośrodek narciarski, położony na przełęczy będącej zachodnią granicą doliny Val di Sole. Ośrodek podzielony jest na dwie części. Stoki na północ od Tonale (szczyt Monte Tonale 2694 m n.p.m.) są rozleglejsze, położone na pozbawionych lasu zboczach, szerokie i obsługiwane przez wyciągi krzesełkowe. Po południowej stronie przełęczy gondola wywozi narciarzy na Passo Paradiso, zaś powyżej, na lodowcu pod szczytem Cima Pressena (3069 m n.p.m.), funkcjonuje wyciąg krzesełkowy i orczyki. Atrakcją jest trudny zjazd z samego szczytu do przełęczy Tonale (6200 m). Kilka lat temu oddano do użytku wyciąg łączący Tonale z leżącym w kolejnej dolinie ośrodkiem Ponte di Legno/Temu, co zwiększyło liczbę dostępnych tu tras o 19 km. Mapa: KLIK\nogółem 100 km tras\nPrzepustowość wyciągów: 44 000 os./godz.\ngondole i koleje linowe: 4\nwyciągi krzesełkowe: 19\nwyciąg taśmowy/carpet 2\nsztuczne naśnieżanie: 100% tras\nStacja narciarska położona w sercu Parku Narodowego Stelvio, w pobliżu alpejskich olbrzymów: Monte Cavedale 3769 m n.p.m. i Órtles 3905 m n.p.m. Wyciągi wywożą narciarzy na wysokość 2300 m n.p.m. dzięki czemu długo utrzymują się tutaj dobre warunki narciarskie. Długie i szerokie stoki, dedykowane głównie rodzinom z dziećmi, rozciągają się na zboczach góry Vioz i schodzą aż do miasteczka. Nie zapomniano także o wytrawnych narciarzach, którzy sprawdzić się mogą na dwóch czarnych trasach, a chętnym lokalni instruktorzy wskażą miejsca, gdzie możliwa jest jazda w głębokim śniegu.\nOgółem 20 km tras\ngondole i koleje linowe: 2\nwyciągi krzesełkowe: 4\nVal di Sole [kliknij]\nAdamello Ski (Tonale/ponte di Legno/Temu) [klliknij]\nWAŻNE: Karnety zawarte w cenie oferty , są karnetami w specjalnej, zniżkowej cenie dla Klientów WT.\nPoniżej podajemy cennik karnetów oficjalnych, dla Klientów , którzy decydują się do zakupu karnetów na miejscu.\nNa miejscu obligatoryjnie każdy klient płaci kaucję za key card w wysokości 5 euro. Do karnetów nie jest wymagane zdjecie.\nKarnet Folgarida - Marilleva cennik oficjalny\nKarnet umożliwia jazdę na połaczonych stokach Folgarida -Marilleva.\nKARNET 6 DNI FOLGARIDA MARILLEVA\n07.01 - 22.01.2021\n15.03 - koniec sezonu\n23.01 - 14.03.2021\n210 EUR 238 EUR\nJunior ur. po 30.11.2004\nDzieci ur. po 30.11.2012\nKarnet Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta cennik oficjalny.\nKarnet umożliwia jazdę na połaczonych stokach Marillevy, Folgaridy, Madonny di Campiglio i Pinzolo.\nKARNET 6 DNI SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA\n265 EUR 298 EUR\n186 EUR 209 EUR\nKarnet Superskirama cennik oficjalny\nKarnet umożliwia jazdę na wszystkich stacjach regionu Val di Sole.\nKARNET 6 DNI SUPERSKIRAMA\n278 EUR 312 EUR\nKarnet Adamello Ski cennik oficjalny\nKarnet umożliwia szusowanie bez ograniczeń na połączonych stokach Tonale, Ponte di Legno, Temu.\nKARNET 6 DNI ADAMELLO SKI\n07.01- koniec sezonu\nKarnet Pejo cennik oficjalny\nKarnet umożliwia jazdę na stacji w pobliżu Monte Cavedale 3769 m n.p.m. i Órtles 3905 m n.p.m.\nKARNET 6 DNI PEJO\n158 EUR 183 EUR\nPogoda Val di Sole [kliknij]\nPogoda Adamello Ski/Tonale [kliknij]\nWŁOCHY - VAL DI SOLE/TONALE - DIMARO\nHotel nie posiada ofert do rezerwacji.


Desura - Yeti (nie tylko) o grach\nPaczka godna wzmianki – GamesRage #2\nBrak komentarzy do Paczka godna wzmianki – GamesRage #2\nStudia studiami, sesja sesją, ale GamesRage 2 zniknie za parę dni. A jako, że zasługuje na parę słów, to usiadłem i piszę te tutaj wypociny. Zwłaszcza, że w tej paczce możemy odnaleźć kilka naprawdę smacznych kąsków.\nDobra, to część informacyjna: na stronie GsmesRage 2 możemy za małe pieniążki kupić garść gier indie. Za jednego dolara i więcej dostanie się nam:\nCzytaj dalej „Paczka godna wzmianki – GamesRage #2”\nTagi Desura, Greenlight, Hardcore, Indie, Tanie Granie\nSuper Br Jam czyli BRAAAAAAAAAZIL~~ pomaga dzieciom\n2 komentarze do Super Br Jam czyli BRAAAAAAAAAZIL~~ pomaga dzieciom\nDawno nie pisałem o żadnym dobrym bundle. Czemu? BO NIE BYŁO O CZYM! <badum tss>. Pomoc przyszła z nieoczekiwanej strony: nieznany dotąd gracz, czyli Universala zorganizował paczkę nazwaną Super Br Jam, o której warto wspomnieć z dwóch powodów: ilości gotówki, która idzie na cele charytatywne i zacne tytuły, jakie się w niej do wyrwania.\nSUPER BR BUNDLE, HUHU!\nZacznijmy od tego, co najbardziej nas kręci, czyli gier. Najpierw pewniaki, czyli gry, które otrzymamy jak przekażemy 5 dolarów na cel charytatywny tej paczki. Są to:\nDungeonland – nie znam gry kompletnie, ale mam ją już od dawna na Steamie i NIE POTRAFIĘ się do niej wziąć. Szkoda :/\nMagicka – fajna gra w maga. Tworzymy zaklęcia mieszając żywioły, napotykamy żart na żarcie połączony z żartem. Do tego masakrujemy trolle, walczymy z smokami, wampirami, teściowymi, czy bóg raczy wiedzieć czym jeszcze.\nMagicka: Wizard Wars – „mokry sen” fanów League of Legends i Magicki, czyli gra MOBA w której samemu tworzysz zaklęcia mieszając ze sobą żywioły. Jestem w 200% na tak. (Chciałem dostać się do bety, ale mi nie wyszło)\nKnights of Pen&Paper +1 Edition – moje marzenie. Gra w grze: gramy jako mistrz gry i tworzymy przeszkodę dla naszych graczy. Potem stajemy się graczami sesji rpg-owej i walczymy z tym co nam mistrz gry rzucił na stół. 256% na tak\nThe Showdown Effect – o tej grze napiszę jedno: styl i destrukcja ponad wszystko\nOut There Somewhere – tylko na Desurę\nQuasir al-Wasat – tylko na desurę\nProject Tilt – kod premium do gry na FB.\nOprócz tego otrzymamy gry stworzone w trakcie „tytułowego” Super Br Jam. Będą je tworzyć studia takie jak (wymieniam część, lenia mam): Arrowhead, Critical Studios, Behold Studios, SwordTales. Dodajcie do tego jeszcze gry od pozostałych 10 twórców. One są dostępne od kwoty JEDNEGO dolara (mniej nie można dać).\nNa koniec to co równie ważne, ale nas (was?) trochę mniej interesujące: CAŁY (calusieńki, co do centa) dochód z Super Br Jam zostanie przeznaczony na Solar Meninos de Luz: instytucję, która wzięła pod swoje skrzydła 400 biednych brazylijskich dzieci i zapewnia im pełny dostęp do nauki i opieki medycznej. Powtarzam: twórcy gier ani organizatorzy nie dostaną z tej imprezy ANI GROSZA. Koszty opłaca Paradox Interactive oraz twórcy silnika Unity.\nDlatego też, gotowi, do kupna… START!\nTagi Bundle, Desura, Game Jam, Indie, Magicka, Steam, Tanie Granie


Justyna Sojko 12 lat klasa VIb - ppt pobierz\nJustyna Sojko 12 lat klasa VIb\nOpublikowałKlaudia Skalik Został zmieniony 4 lata temu\nPrezentacja na temat: "Justyna Sojko 12 lat klasa VIb"— Zapis prezentacji:\n1 Justyna Sojko 12 lat klasa VIb\nSzkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce ul. Knyszyńska 21B, Jasionówka tel Opiekun: Izabela Szkiłądź\n2 Kraj anglojęzyczny JAMAJKA\n3 Flaga i Godło Jamajki\n4 JAMAJKA Ustrój polityczny:\ndemokracja parlamentarna (przynależność do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów) Powierzchnia: km2 Liczba ludności (2010): Gęstość zaludnienia: 244 os./km2 Religie: Protestanci 62,5%, Katolicy 2,6%, niewierzący 20,9%, pozostali 14,2% Języki: angielski Głowa państwa: Gubernator Generalny Patrick Linton Allen Stolica: Kingston Waluta: dolar (JMD) PKB (2009): 11,92 mld $ PKB per capita (2009): 8 300$ Przynależność do organizacji: ONZ, MFW, IBRD, WTO, WHO, OPA\n5 POŁOŻENIE Jamajka leży nad Morzem Karaibskim. Ponad połowa wyspy wznosi się na 300m. n.p.m. Najwyższy szczyt – ,,Blue Mountain Peak,, - ma 2256m. I znajduje się w odległości 16km od nadbrzeżnej równiny na wschód od Kingston.\n6 JAMAJKA - mapa\n7 Góry Blue Mountains\n8 Waluta Jamajki - dolar jamajski\n50 dolarów dolarów\n9 Jamajka Cocpit Country oraz niezliczone jaskinie zdradzają oceaniczne pochodzenie wyspy. Zaliczają się do nich Twin Sisters na wybrzeżu Hellshire niedaleko Kingston oraz szereg niesamowitych pieczar w rejonie Cockpit, zwanych Windsor Cave , które ciągną się przez niemal 3 km .\n10 Geolodzy są zdania, że Jamajka i sąsiadujące z nią wyspy na Morzu Karaibskim wykształciły się z wypiętrzenia wulkanicznego, które wyrosło z morskich wód miliony lat temu. Niższe tereny wokół wierzchołków wyłoniły się ok. 30 mln lat temu. Dwie trzecie wyspy nadal pokrywa czapa białego wapienia, będącego pozostałością szkieletów morskich organizmów. Proces kształtowania się tego obszaru osiągnął punkt kulminacyjny ok. 20 mln lat temu wraz z powstaniem wyspy.\n11 Kiedy na wyspę przybyli Europejczycy, jedynymi miejscowymi owocami były: gujawa, ananas, jabłko cukrowe i caimito. Większość obecnie uprawianych tu roślin została sprowadzona przez ludzi. Europejczycy dali początek trzcinie cukrowej, bananom i owocom cytrusowym, a w XVIIw. kupcy hiszpańscy przywieźli z Malezji orzechy kokosowe. Stanowiący podstawę jamajskiego śniadania owoc ackee został sprowadzony na statkach niewolniczych z Afryki Zachodniej w 1778r. Drzewo pimentowe, z którego pozyskuje się ziele angielskie, jest rośliną miejscową, podobnie jak mahoe – narodowe drzewo Jamańskie\n12 Gujawa Caimito Ackee\n13 Na Jamajce mieszkają szczury oraz polujące na nie mangusty, sprowadzone przez XIX-wiecznych plantatorów. Rzadko spotykany królik jamajski przypomina z wyglądu świnkę morską, ale w rzeczywistości jest spokrewniony ze szczurem. Wyspa obfituje w nietoperze, ok. 25 gatunków przemieszkuje cicho w tutejszych dzwonnicach. Spokojne wody na południowym i wschodnim wybrzeżu zamieszkuje natomiast ogromny i łagodny manat, który stał się inspiracją legend o syrenach.\n14 Królik jamajski Mangusta\n15 Zmniejsza się liczba krokodyli\nZmniejsza się liczba krokodyli. Wszechobecny gekon kontroluje populację insektów. Na wzgórzach Hellshire nadal żyje ok. 100 wielkich jamajskich legwanów, które przez długi czas uważano za wymarłe. Na wyspie występują nieliczne pająki. Spotkać tu można ponad 200 gatunków ptaków, w tym 25 endemicznych. Narodowy ptak, doctor bird (koliber czarnogłowy), występuje wyłącznie na Jamajce i buszuje po wyspowych ogrodach kwiatowych, a w lasach żyją jaskrawożółte, pomarańczowe i zielone papugi. Urubu (sępniki) różowogłowe przetrząsają śmietniki i patroszą zdechłe zwierzęta.\n16 Jamajka została odkryta przez Krzysztofa Kolumba w 1494, początkowo nazwana Santiago. Pierwsi skolonizowali ją Hiszpanie. W 1655, w ciągu zaledwie dwóch dni (10-11 maja), została podbita przez Anglików. Flotą inwazyjną dowodzili: admirał William Penn i generał Robert Venables. Na pokładach 38 angielskich statków było 7 tys. żołnierzy i 1 tys. marynarzy. Mimo że Anglia formalnie nie była w stanie wojny z Hiszpanią, angielska marynarka wojenna na rozkaz Cromwella agresywnie operowała na Karaibach, nieustannie nękając osłabionych Hiszpanów. Flota Penna usiłowała już wcześniej bez powodzenia zdobyć Santo Domingo. Po fiasku tej akcji okręty skierowały się ku Jamajce, zdobywając ją bez żadnych strat – Hiszpanie w obliczu wroga zrejterowali i wycofali się w głąb wyspy. W latach z powodu spadku popytu na cukier, zginęło z głodu 15 tys. niewolników.\n17 Zidentyfikowano blisko 3 tys. odmian roślin kwitnących\nZidentyfikowano blisko 3 tys. odmian roślin kwitnących. Wyłącznie na Jamajce występuje ok. 800 z nich, w tym 550 gatunków paproci, 200 storczykowatych oraz 60 bromeliowatych, zwanych tu dziką sosną. Całą wyspę bujnie porasta przywieziony z Chin bambus.\n18 Miejsca które warto odwiedzić: -Port Royal\nPort Royal stał się inspiracją do wielu projektów, np. do serii Piraci z Karaibów oraz gier Port Royale, Port Royale 2 i Port Royale 3.\nPobierz ppt "Justyna Sojko 12 lat klasa VIb"