Как да изберем и инсталираме термостати за радиатори - Гориво April\nИзвестен представител на контролната арматура на отоплителните системи е термостат за батерия, в противен случай - радиатор или термостатичен вентил. Подобно на други нововъведения в областта на отоплението, той дойде при нас от Европа и почти веднага бе въведен в кодовете за строеж на държавата като задължителен елемент на всяка система за отопление на водата. Съответно целта на тази статия е да разкрие принципа на работа на термостата и да накара потребителите да го избират, инсталират и конфигурират в отоплителната система за дома.\nЗа какво е термостатът?\nПравилно избраните и инсталирани термостатични вентили не само пестяват енергия, но същевременно опростяват живота на собственика по отношение на регулирането на температурата в помещенията. В края на краищата с помощта на отоплителни котли е възможно да се смени отоплението на всички помещения едновременно, като се увеличи или намали температурата на отоплителната среда. Но регулаторите на радиаторите дават възможност за различно отопление на помещенията в зависимост от предназначението им, което води до значителни икономии на енергия.\nЗа справка. Възможно е да се свърже дистанционен термостат към съвременните котли, за да се контролира отоплението в автоматичен режим. Но това не решава проблема, тъй като охлаждащата течност с определена температура все още ще потече във всички помещения наведнъж.\nЗадачата на термостатичния вентил е да регулира количеството на охлаждащата течност, влизаща в радиатора, в зависимост от температурата на въздуха в помещението, автоматично запазвайки го на нивото, зададено от потребителя. Основното е, че от топлинния генератор има достатъчно количество загрята вода, тъй като термостатът за радиатора може само да намали потока, но не и да го увеличи.\nЦелта на радиаторните термични клапани е достъпна в следния видеоклип:\nУстройството и принципът на работа на термостата\nВсеки автоматичен радиатор се състои от 2 части:\nТермостатичен вентил с припокриващ задвижващ поток охлаждащ агент.\nТоплинна глава с контролен елемент, който отговаря на промените в температурата на въздуха.\nКлапанът, изработен от месинг, има традиционен механизъм с работен конус, който влиза в седлото и по този начин намалява площта му на потока. Разликата с обичайния ръчен кран е, че конусът е прикрепен към буталото с пружина, която излиза навън. Кликването върху края на стъблото носи втория елемент - термична глава. Колкото по-силно е налягането, толкова по-малка е площта на потока. На диаграмата по-долу е показан регулаторът на устройството на модула на отоплителната батерия:\nВътре в термостатичната глава има малък запечатан контейнер, напълнен с температурно-чувствителна среда - течност или газ. Когато се загрява, тази среда се разширява, контейнерът се увеличава и по-силно натиска пръта, блокирайки потока охладител. При охлаждане процесът протича в обратната посока, което е принципът на термичната операция. Приложеният бутон за регулиране механично ограничава максималното отваряне на клапана.\nВажно е. Инсталираният термостат на батерията засяга само дебита на охлаждащата течност, променяйки я в една или друга посока. Термостатът не е регулатор на температурата на водата, т.е. той изпълнява количествено регулиране, но не и качествен.\nСортове и избор на термостат\nЧрез изпълнение радиаторните вентили се разделят на 3 групи:\nв слушалките, свързващи отоплителните уреди.\nАко всичко е ясно с директни и ъглови термостати, тогава слушалката трябва да се казва отделно. Тя ви позволява едновременно да инсталирате термостат на батерията и да я свържете към тръбите, които минават директно от пода. Въпреки че цената на такава слушалка ще излезе повече от традиционната линия, но подобна връзка ще изглежда много по-естетически.\nРадиатор за слушалки с вграден термостат\nЗа двутръбни системи с циркулационна помпа, която и да е от изброените клапани е подходяща, единственият въпрос е как да се свърже нагревателя, а от техническа гледна точка те са еднакви. Друго нещо е схемата с една тръба, защото е по-добре да купите специален регулатор на температурата на батерията с увеличено напречно сечение на седалката. Тези термостати имат по-ниско хидравлично съпротивление, което ясно се вижда на диаграмата:\nОсвен клапаните, трябва да изберете и термовизионните глави за батериите и веднага след това препоръката: клапанът и главата трябва да са от един и същ производител, а свързващите нишки трябва да са еднакви. Стандартната резба на клапана е M28 и M30. Обикновено изборът на дизайн на главата не е твърде широк - освен обичайните елементи с вграден силфон, има и продукти с електронно управление и дисплей. Тези термостати са програмируеми и могат да се регулират, за да поддържат различни температури в помещението през целия ден.\nНа Съвета. При избора на програмируема термостатична глава, не забравяйте, че тя се нуждае от захранване от батерията или захранване от мрежата. За да работи термостатът правилно, трябва да се наблюдава наличието на електрозахранване.\nВ случаите, когато планираното инсталиране на отоплителни уреди зад екрани или прозорци на стаята трябва да се мотае с дебели завеси, конвенционалните термоелементи може да не функционират правилно. Поради слабото движение на въздуха около радиатора, температурата зад екрана и пред него може да се различава с няколко градуса, така че в допълнение към термостата си струва да закупите дистанционен сензор с капилярна тръба.\nСензорът зад екрана ще контролира термостата посредством капилярна тръба, фокусирайки се върху правилната температура в помещението. Съществува и по-усъвършенствана версия под формата на дистанционно управление, което също се свързва с капилярната тръба. Но тук е необходимо да сте по-внимателни: не всички клапани са подходящи за такива термични глави, затова при избора на термостат трябва да се консултирате с продавача.\nНакрая няколко думи за производителите на радиаторни вентили. Изглеждаха доста, особено китайски, чието качество е повече от съмнително. Термостатите на следните марки определено се препоръчват за употреба, тяхната надеждност е без съмнение:\nНа Съвета. Не купувайте и инсталирайте термостати на всички радиатори в къщата. Правилото е това: за да се осигури нормална регулация, във всяка стая е необходимо да се оборудват с термостати само тези батерии, чиято обща мощност е 50% от общото и повече. С прости думи: с 2 нагреватели в стаята, вентилът трябва да бъде поставен на един (който е повече), на 3 - на два радиатора и така нататък.\nПреди да купите и инсталирате термостата на батерията, трябва да се уверите, че нагревателят не е оборудван с клапан от фабриката. Това важи за радиатори от стоманени панели на някои производители, например KERMI или HEIMEIER. За тях трябва да закупите само термостатичната глава с подходяща резба и да я завиете в съответната гнездо.\nНастройването и инсталирането на термостата върху батериите със собствените си ръце не би трябвало да ви причинява големи трудности. Ето някои насоки:\nКлапанът винаги се поставя само на захранващата тръба.\nСпазвайте посоката на потока, посочена в сертификата за продукта.\nКогато инсталирате, използвайте американец, така че устройството винаги да може да се демонтира.\nПоложението на вентила и главата, както и разстоянието до най-близките структури са показани на диаграмата:\nАко термостатът не осигурява функция за механично блокиране на потока на охлаждащата течност, а след това за сервизиране на радиатора, трябва да се монтира допълнителен сферичен клапан пред вентила, както е показано на диаграмата:\nМонтаж на термична глава\nЗакрепването на елемента към корпуса на клапана се осъществява по два начина - на нишка или на обикновен щракване, както при продуктите на DANFOSS. Във всеки случай трябва първо да махнете предпазната капачка от кутията на клапана, да завъртите копчето за главата в положение "max" и да го поставите в слота, докато щракне или леко го затегнете с ключа (когато връзката е резбована). Ако главата на термостата се върти нормално, инсталацията е успешна.\nКлапаните на някои производители, както и всички глави имат предварително зададена функция. Това е предварително ограничение на диапазона на температурата контрол, който се прилага в различни модели по различни начини. Например, термостатът HERZ ARMATUREN е ограничен със специални щифтове, в други продукти е прикрепен ключ, който заключва главата в определено положение.\nОперативната настройка на термостата на акумулатора се извършва с дръжка със скала и номера (символи). Като правило, диапазонът на гладкото регулиране е 16-28 ° C, а в "*" позицията клапанът ще поддържа температурата на въздуха при 6-7 ° C, за да се избегне размразяването.\nВ заключение, няколко думи за съвместимостта на термостатите с чугунени отоплителни уреди. По принцип не съществуват противопоказания за инсталацията, но съществуват съмнения относно ефективността на термостатите. Чугунните батерии са масивни и съдържат много вода и следователно те са инерционни и ще закъснеят, за да отговорят на автоматичното регулиране. Така че тук е за предпочитане да поставите обикновен кран на захранването и балансирането - на връщащата линия.\nНа първо място, нека кажем, когато са необходими термостати за радиатори. Те са необходими в помещенията, където е необходимо да се намали температурата. Най-често това са високите височини на апартаментите с горния поток на охлаждащата течност и вертикалното окабеляване. С инсталирането на термостата върху батерията, задаване на желаната температура, ще ви бъде гарантирано, че зададеният параметър ще бъде с грешка от една степен.\nТермостатите и вентилите изпълняват същата функция, но осигуряват различна степен на комфорт.\nКогато термостатите не помогнат? Ако искате да увеличите нагревателя за топлопреминаване. Те могат само да намалят и да вдигнат - не. Какви радиатори работят добре с термостати? С изключение на чугун: те имат много голяма термична инерция и такова устройство е почти безполезно. Сега повече за типовете и функциите на тяхната инсталация и работа.\nСтруктурно, устройствата за регулиране на температурата на батериите се състоят от:\nТоплинният вентил (наричан още термичен клапан) е всъщност обикновен клапан. Същото метално тяло с проходен отвор, седло и конус. Конусът е заключващ механизъм. Попадайки надолу и се издига, той променя количеството на потока на охлаждащата течност. Всичко е както обикновено, единствено методът за управление на този заключващ механизъм е необичаен.\nТермостат за отопление на радиатора. Един вариант\nЗаключващият конус задвижва термичната глава (термостатичен елемент, термоелемент). Базата му е малък херметичен и еластичен цилиндър, напълнен с термичен агент. Цилиндърът, използван в термостатите, се нарича "мембрана". Топлинният агент е газ или течност, но не и никакъв, а специален: обемът им зависи силно от температурата. Съществуват и мембрани с твърди термични агенти, но реакционното им време до температурна промяна е не по-малко от половин час. Така че те се използват много рядко.\nВътрешна конструкция на термостата с мембрани\nЕто как работи устройството: при нагряване веществото се увеличава по обем, разтяга цилиндъра. Той оказва натиск върху буталото, което движи заключващия конус на термовалентното. Конусът блокира потока на охлаждащата течност, субстанцията в бижутата се охлажда. Охлажда се, свива се, цилиндърът се намалява. Пружинният механизъм повдига спирачния конус, охлаждащата течност отново влиза в радиатора и се загрява главата на устройството. По този начин стайната температура може да се поддържа с точност от една степен.\nНо различните устройства дават различна точност. Въпросът е, че разширението и свиването на мембраната не се случва постепенно, а рязко. Поради това охлаждащата течност се отрязва и не се отваря рязко, а гладко. Поради това позицията е напълно затворена или напълно отворена е доста рядко. Какво означава това? Фактът, че стаята ще бъде по-удобна.\nСтепента на грешката се характеризира с такъв индикатор като "гестозата" на термичната глава. Колкото по-малка е тази цифра, толкова по-бързо устройството реагира на промените в температурата. Но не винаги е необходима висока точност, а цените са различни.\nНо като инсталирате регулатора на радиатора, бъдете подготвени за това, че той никога няма да се нагрее равномерно и напълно. Постоянно някаква част ще бъде студена. За да се увери, че всичко в него е нормално, той не се запуши и не получи въздух, извади топлинната глава. След известно време цялата повърхност ще стане равномерно топла.\nТип термостатични елементи\nТермичната глава за радиатора е горната, подменяема част на устройството. Тя може да бъде от няколко вида:\nНа практика всички сериозни производители правят вентила (корпуса) съвместим с всеки тип термоелемент. Принципът на действие, описан по-горе, е термостат, комплектован с механична глава. Това оборудване се счита за основно и има много модификации в тази категория. Те се различават по характеристики и цена.\nЗа да може да се движи цените: европейските производители на механични топлинни глави продават от 15 евро до 25 евро, има антивиндални модели, те струват от 40 евро. Има устройства с дистанционен сензор. Те се поставят, ако условията не позволяват да се регулира температурата на радиатора (например, той е монтиран зад шкафа, затворен в ниша и т.н.). Тук дължината на капилярната тръба, която сензорът е свързан с термостата, е от голямо значение. Цените в този сегмент са от 40-50 евро.\nИзглежда като ръчно устройство, което регулира температурата на радиаторите в секцията\nРъчен термостат е същия контролен клапан за радиатора. И принципът на работа е същият: завъртете копчето, променете количеството на преминаващата охлаждаща течност. С единствената разлика, че ако желаете, можете просто да премахнете този термоелемент и да инсталирате механична или електронна. Случаят при отвиване или промяна не е необходим. Те са универсални. Ръководителите за ръчно настройване имат ниска цена - от 4 евро.\nЕлектронните термични глави са най-скъпите опции, те са и най-масовите: в случая има място за две батерии. Различават се, че имат повече функции. В допълнение към поддържането на стабилна температура през цялото време, можете да програмирате температурата по дни от седмицата или по часове. Например след 9 часа сутринта всички домакинства се разпръскват и се появяват само след 18 часа. Оказва се, че няма нужда да се харчат пари за поддържане на висока температура през деня. Електронните термоелементи и осигуряват възможност през всички дни, с изключение на уикендите, да зададете по-ниска температура през този период. Поставете най-малко 6-8 o C, а вечер отново можете да загрявате въздуха до комфортни 20 градуса. С тези устройства е възможно да се спести отопление без да се намалява нивото на комфорт.\nЕлектронните модели имат много по-голяма функционалност.\nТоплинните глави се разделят и на вида на температурния агент (веществото, което е в мембраната). Те са:\nГазовият термостат се счита за по-малко инерционен, а според него той реагира по-бързо на температурните промени. Но разликата не е толкова голяма, че да се даде предимство на всеки конкретен тип. Основното нещо е качеството, а не типа на температурния агент. Температурните контролери за течност не са по-малко качествени. Освен това, те са по-лесни за производство, защото се произвеждат в по-широк диапазон.\nКогато избирате термоелемент, трябва да обърнете внимание на температурите, които устройството може да поддържа. Това обикновено е от + 6 ° С до + 26-28 ° С. Но може да има разлики. Колкото по-широк е диапазонът, толкова по-висока е цената. Размерите и дизайнът, методът на свързване също се променят.\nТермовлак за отоплителен радиатор: класификация\nСега нека да говорим за дъното на термостата - клапан (клапан). Първо трябва да знаете, че индустрията произвежда регулаторни устройства за различни системи. И трябва само да използвате устройства за вашата система.\nУстройствата за двутръбни системи имат най-малко два пъти по-голяма хидравлична устойчивост, отколкото при еднотръбните. Това се прави целесъобразно, тъй като балансирането в този случай се дължи на спада на налягането в клапаните. Поради това инсталирайте устройства с малка площ. Поставянето на такова устройство в еднотръбна система вероятно ще бъде студено. Ето защо бъдете внимателни.\nИма термични клапани за радиатора в еднотръбна и двутръбна система. И не можете да използвате устройства за двутръбна система в еднотръбна система.\nПонякога модификациите за монотръбни системи се позиционират като устройства за системи с естествена циркулация. Хидравличното им съпротивление е намалено и те могат да се използват в монотръба.\nИнсталирайте термостати с капацитет на пропускане най-малко 3 в еднотръбна система (Kvs = 3 и по-висока).\nСпоред метода за монтаж на тръбите регулаторите на температурата на радиаторите са ъглови или прави (непрекъснати). Съществуват и аксиални модели. Изберете в този случай, в зависимост от вида на свързване на нагревателя. Ако тръбата пасва на страната, е по-удобно да поставите прави клапан, ако е в долната част на ъгъла.\nСпоред вида на връзката термостатичните радиаторни вентили са прави и ъглови.\nТермоентилите се различават в материала, от който са направени. Използват се метали с добра корозионна устойчивост. Някои от тях също са покрити с допълнително защитно покритие (обикновено никелиране или хромиране). Така че, термостатичните вентили са направени от:\nбронз, никел и хром;\nЯсно е, че неръждаемата стомана е по-добра, но има много такива клапани и те рядко се продават.\nТермостатите на радиатора се монтират основно върху потока преди влизането в нагревателя. Всеки от клапаните преминава охлаждащата течност в една посока. Където потока трябва да се движи със стрелката на тялото показва. Охлаждащата течност трябва да тече точно там. Ако връзката е неправилна, устройството няма да работи. Друг въпрос е какво може да бъде поставено на термостат, както на входа, така и на изхода, но при спазване на посоката на протичане. И в двата случая те работят същите.\nОпции за свързване и монтаж на контролни клапани. Но за да можете да ремонтирате радиатора без спиране на системата преди регулатора, трябва да поставите сферичен кран (кликнете върху снимката, за да увеличите размера му)\nСтрува си да се обърне внимание на препоръките на производителя относно височината на монтаж. Повечето модели трябва да са на височина 40-60 см от пода. Те са калибрирани за температури на това ниво. Но не навсякъде в горната част на храната. Често радиаторите имат по-ниска връзка. След това, в допълнение към типа система (еднотръбна или двутръбна), изберете височината на инсталация. Ако такъв модел не е намерен, възможно е да се настрои по-ниска температура върху термичната глава. Ако поставите препоръчителната, тя ще бъде прекалено гореща, защото долу, близо до пода, въздухът е по-хладен и моделът е настроен да поддържа температурата, измерена на височината на горния ръб на радиатора. Втората опция е да конфигурирате устройството сами. Процедурата обикновено се описва в паспорта и най-често срещаната последователност от действия ще бъде описана по-долу. И третата опция е да поставите термостат с дистанционно сензор на батерията. Тогава няма значение колко височина стои топлинната глава. Основната е разположението на сензора. Но такива модели са много по-скъпи. Ако това е критично, по-добре е да регулирате регулатора.\nОбърнете внимание, че термостатичната глава трябва да се завърти хоризонтално (погледнете в стаята). Ако е изграден, той е постоянно в потока горещ въздух, който идва от тръбата. Тъй като веществото в мембраната почти винаги се нагрява и радиаторът се изключва. Резултатът е студен в стаята.\nЗа да работи устройството правилно, трябва да инсталирате "главата" в стаята\nПоложението е малко по-добро, ако батерията е инсталирана в ниша, затворена с екран или завеса. Термоелементът също е "горещ", но не толкова. Тук можете да отидете по два начина: поставете висока температура върху регулатора или използвайте външен датчик. Моделите с дистанционни термоконтролери, разбира се, не са евтини, но можете да изберете контролна точка според вашите предпочитания.\nКакво друго трябва да се запомни: при инсталиране в система с една тръба е необходим байпас. И нерегулиран. След това, когато фуражът е затворен на радиатора, решетката няма да бъде блокирана и няма да получите "здравей" от съседите.\nТоплинните вентили се различават според вида на връзката: те имат затворени орехи и има кримпващи. Отговарят съответно на един или друг вид тръби. Обикновено в спецификацията или описанието на вида продукт на връзката е посочено, както и кои тръби могат да бъдат използвани.\nЗа да работи устройството правилно и да поддържа желаната температура, е необходимо да извършите предварителна настройка. Когато отоплението в стаята е затворено, затворете вратата, инсталирайте термометър, където смятате, че е правилно да контролирате температурата. Сега преминете към настройката:\nОтворете напълно потока на охлаждащата течност. Това става чрез завъртане на термичната глава докрай наляво.\nТемпературата ще започне да се покачва. Когато стане по-висока с 5-6 o C, преминете към следващия елемент.\nЗатворете охлаждащия поток, като завъртите главата на термостата надясно, докато спре. Стаята постепенно ще стане по-хладна.\nКогато достигнете желаната температура, започнете постепенно да отваряте вентила. Веднага щом чуете, че охлаждащата течност е шумоляла и тялото се затопли до допир, престава да се върти. Това ще бъде позицията на термичната глава, при която ще се поддържа температурата удобна за вас. Обикновено капачката маркира маркировки - цифри - върху тях и можете да се придвижвате.\nРегулирането на термостата е лесна процедура, но ви позволява да го калибрирате според вашите изисквания. В по-голямата си част последователността е стандартна, но понякога може да бъде различна. Тогава в паспорта на продукта трябва да бъде нарисувана цялата последователност от действия. Някои фирми дори са направили видеоклипове, които показват как да инсталират и регулират продуктите си.\nТемпературните регулатори за радиатори могат да бъдат с три типа глави: ръчни, механични и електронни. Всеки вид може да намали температурата само, не може да го вдигне.\nТермостат за отопление с радиатор: изгледи, устройство, общ преглед\nПрез зимата, поради променящите се метеорологични условия и неточности в работните помещения на котелното, е възможно неприятната температура в апартамента. Мнозина отварят вентилационните отвори и балконите, без да знаят за способността да регулират топлопредаването на батерията. Термостатът за отоплителния радиатор ще ви помогне да поддържате комфортен микроклимат във всяка стая. Тази статия описва версиите на тези устройства, методите за тяхното инсталиране, както и няколко популярни модела термостати с цени и характеристики, които улесняват вашия избор.\nКакво е термостатът за отоплителен радиатор?\nМонтирането на регулиращи елементи върху радиаторите е необходимо не само за поддържане на комфортна температура, но и за осигуряване на безопасност и удобство. Всъщност, по този начин става възможно да се изключи акумулаторът от обикновения повдигач (например когато се появи изтичане или по време на ремонт).\nИма три вида регулаторни елементи:\nСферичният вентил може само да блокира достъпа на топла вода до радиатора (с частично затваряне бързо износва и счупва), поради което е полезен само за аварийни ситуации. Вентилът може да регулира количеството на доставената охлаждаща течност, но не включва сензори, поради което не е много удобно да се използва. Термостат с термостат точно регулира потока на водата, така че да може незабавно да реши два проблема:\nПоддържане на удобни условия във всяка стая благодарение на отделно регулиране на всеки радиатор (особено важно е, когато стаите са ориентирани към различни посоки на света).\nНамаляване на сметките за комунални услуги (изключва изплащане на излишната топлина).\nВидове термостати за радиатори\nПо вид на използваното работно вещество температурните контролери са:\nТечните термостати за радиатори са по-евтини, но пълни с газ реагират по-бързо на промените в стайната температура. Освен това тяхната работа е по-слабо повлияна от температурата на охлаждащата течност. Това се дължи на факта, че газът, за разлика от течността, се натрупва в горната част на устройството, т.е. далече от системата за загряване на водата. По метода на температурния контрол тези устройства са механични и електронни.\nТова устройство работи без електричество. Работата му се основава на разширяването и свиването на работното вещество. Механичният термостат е евтин, така че е много популярен. Основните му предимства са:\nНезависимост от електрическата енергия (не създава проблеми при пренапрежения на електроенергия и не увеличава разходите за жилищни и комунални услуги).\nЕдинственият недостатък е ръчното регулиране на потока охлаждащ агент.\nМеханичен термостат с мащаб за регулиране на температурата\nС такъв регулатор, управлението на потока вода в радиатора става без човешка намеса. Вместо писалка, той е оборудван с LCD дисплей или контролен панел с натискане на бутон. Възможности на електронния регулатор на температурата:\nНастройването на температурата на въздуха на таймер (например през деня, когато никой не е вкъщи, отоплението работи с минимална мощност и един час преди пристигането на собствениците от работа, въздухът се затопля до комфортна температура).\nРежим "ден-нощ" (различна температура на въздуха в зависимост от часа на деня).\nУстройството и принципа на работа на температурния контролер на радиатора\nТермостатът се състои от два елемента: термичен клапан (задвижващ механизъм) и термостатична глава, която регулира температурата. Освен това вентилът може да бъде от всякакъв размер в зависимост от диаметъра на тръбата. Главата е сменяема, така че за клапана можете да изберете термостатичен елемент от всякакъв вид.\n1 - конвенционален клапан, 2 - устройство с механичен термостат, 3 - електронно управлявано термо вентил и термостат отделно\nСтруктурата на този елемент е почти същата като конвенционалната клапа, има седло и ограничител, който контролира размера на входа на охлаждащата течност. При монтажа на клапана е необходимо да се обърне внимание на стрелката на тялото, която показва посоката на движение на охлаждащата течност.\nТермостат и термостат поотделно\nВентилите са различни в зависимост от вида отоплителна система (двутръбна или еднотръбна). Например, в термичен клапан за отопление с еднотръбно разпределение, хидравличното съпротивление е по-ниско, отколкото при двутръбно. Клапанът е изработен от устойчиви на корозия материали: неръждаема стомана, бронз или месинг.\nТермостатната глава (или термостатът за радиатора) може да бъде от два вида: механичен или електронен.\nОсновата на механичния термостат е силфонът, той съдържа работното вещество (вода или газ), което има висок коефициент на разширение. Торбата се пресова върху пръта, който припокрива входа. Тоест, докато веществото се нагрее, пръчката е в обичайното положение, веднага щом температурата му се е повишила - мембраната се простира и притиска към пръта, намалявайки напречното сечение на прохода.\nМеханичен термостат Механична диаграма на главата\nХарактеристиката на инсталацията на този термостат е необходимостта от хоризонталната му инсталация в посоката на помещението. Това е необходимо, за да се елиминира влиянието на нагряващата среда върху разширяването на веществото. Понякога, поради големия размер на елемента, такава инсталация не е възможна. В този случай можете да инсталирате дистанционен температурен сензор, който се свързва към капилярната тръба на термостата.\nТермостат с дистанционно сензор, който обикновено може да се намира на разстояние от 2 метра\nЕлектронната глава е по-голяма от механичната, но може да изпълнява и повече задачи. Всички функции се контролират от процесора, а този термостат се захранва от две батерии.\nОтопление на селска къща: опции и цени Статията описва подробно разнообразното отопление на селска къща, опции и цени, плюсовете и минусите на най-често срещаните и оптимални топлинни структури за частни съоръжения.\nПреди всичко е необходимо да се определи мястото на инсталиране на регулатора. Той е идеален за инсталиране до радиатора на място, където не се затваря с нищо (завеси, мебели и т.н.). Освен това показанията на устройството са засегнати от: течения, пряка слънчева светлина и електрически уреди, които излъчват топлина (например, хладилник, електрическа печка). Ако не е възможно да изпълните изброените условия, използвайте външен датчик за температура.\nАко отоплителната система е монокултурна, преди да инсталирате контролера за отопление на батерията, е необходимо да направите байпас, за да не блокирате пътя на охлаждащата течност на тръбата. С двутръбна система монтираме устройството на горната захранваща линия.\nРазположение на регулатора в случай на еднотръбно и двутръбно окабеляване на отоплителната система\nПродължаваме директно към монтажа на регулатора:\nИзключване на потока охлаждаща течност.\nИзцедете водата от радиатора.\nИзключете стария адаптер и инсталирайте нов. Връзката с термостата е резбована, така че трябва да бъдете изключително внимателни. Когато инсталирате, не забравяйте да използвате уплътнение, за да предотвратите течове.\nНапълнете системата с вода.\nПоставяме защита на главата (само когато сте убедени, че няма течове).\nПреглед на видео: инсталиране на термостат на радиатора\nНастройка на температурния регулатор\nСлед инсталирането на термостата трябва да го конфигурирате:\nИзключваме обмен на въздух в помещението, затваряме вратите и изключваме капака (ако има такъв).\nОтворете напълно клапата.\nОчакваме температурата да се увеличи с 6-7 ° C и да затвори клапана.\nКогато температурата достигне оптималната стойност, завъртете отново главата. Това трябва да стане постепенно, да слушате. Когато регулаторът се нагорещи и в него има звук на вода, спираме.\nНастройката приключи. Температурата ще се поддържа с точност от 1-3 ° C, в зависимост от вида на регулатора (течен или напълнен с газ).\nКрайна настройка на контролера\nПреглед на популярните модели термостати\nРегулаторът за радиатора може да се намери във всеки магазин, който е специализиран в отоплителното оборудване. Комплект (термичен клапан и термостат), продава се рядко. И ако няма проблеми при избора на термичен клапан за отоплителен радиатор (достатъчно е да изберете елемент, подходящ за вашите тръби и тип отоплителна система), тогава трябва да сте по-внимателни с термостатичната глава. Цените са различни, така че механичните разходи са по-евтини, електронни - по-скъпи. Всичко зависи от набор от функции, от които се нуждаете. Обмислете някои интересни опции.\nВ модерните отоплителни системи все повече се използват специални устройства - температурни контролери за радиатори, които позволяват създаването на оптимален микроклимат в някои помещения на къщата.\nПомислете защо се нуждаем от термостати, какви устройства са и как да ги инсталирате.\nИзползване на термостатно отопление\nИзвестно е, че температурата в различните помещения на къщата не може да бъде същата. Също така не е необходимо постоянно да се поддържа един или друг температурен режим.\nНапример, в спалнята през нощта е необходимо да се понижи температурата до 17-18 o C. Това има положителен ефект върху съня, той ви позволява да се отървете от главоболие.\nОптималната температура в кухнята е 19 o C. Това се дължи на факта, че в стаята има много отоплителни уреди, които генерират допълнителна топлина.\nАко температурата в банята е под 24-26 ° C, тогава влажността ще се усети в стаята. Затова е важно да се осигури висока температура.\nАко къщата осигурява детска стая, температурният й диапазон може да варира. За дете под една година се изисква температура 23-24 ° C, за по-големи деца, 21-22 ° C ще бъде достатъчно.\nПрез нощта можете да намалите температурата на въздуха във всички стаи. Не е необходимо да се поддържа висока температура в жилището, ако къщата е празна за известно време, както и през слънчеви топли дни, когато някои електрически уреди, които генерират топлина, и т.н. работят.,\nви позволява да създадете специфична температура в стаите за различни цели;\nспестява ресурса на котела, намалява количеството консумативи за поддръжка на системата (до 50%);\nВъзможно е да изключите акумулатора, без да изключите цялата платформа.\nТрябва да се помни, че с помощта на термостат е невъзможно да се увеличи ефективността на акумулатора, за да се увеличи неговият топлообмен.\nЗапазване на консумативи може да има хора с индивидуална отоплителна система. Жителите на жилищни сгради, използващи термостат, могат да регулират само температурата в стаята.\nЩе разберем какви видове термостати съществуват и как да направим правилния избор на оборудване.\nВидове термостати и принципи на работа\nТемпературните контролери са разделени на три типа:\nмеханично, с ръчно регулиране на подаването на охлаждаща течност;\nелектронен контролиран сензор за дистанционно управление;\nполуелектронни, контролирани от термична глава със силфонно устройство.\nОсновното предимство на механичните устройства - ниска цена, лекота на работа, яснота и съгласуваност. По време на експлоатацията им няма нужда да се използват допълнителни източници на енергия.\nМодификацията ви позволява ръчно да регулирате количеството охлаждаща течност, влизаща в радиатора, като по този начин контролирате преноса на топлина на батериите. Устройството има висока точност на регулиране на степента на отопление\nЗначителен недостатък на дизайна се крие във факта, че няма маркировка за настройка в него, поради което ще е необходимо да се настройва единицата изключително чрез експеримент. Ще разгледаме един от методите за балансиране по-долу.\nмембрани, пълни с газ или течност;\nВеществото, съдържащо се в мухъл, играе ключова роля. Веднага щом позицията на термостатния лост се промени, веществото се придвижва в макарата, като по този начин регулира позицията на пръта. Пръчката под действието на елемента частично блокира прохода, ограничавайки навлизането на охлаждащата течност в акумулатора.\nЕлектронните термостати са по-сложни структури, базирани на програмируем микропроцесор. С него можете да зададете определена температура в стаята, като натиснете няколко бутона на контролера. Някои модели са многофункционални, подходящи за управление на котела, помпата, миксера.\nСтруктурата, принципът на работа на електронното устройство практически не се различава от механичния аналог. Тук термостатичният елемент (мухъл) има формата на цилиндър, стените му са гофрирани. Тя е пълна с вещество, което отговаря на колебанията в температурата на въздуха в дома.\nТъй като температурата се повишава, веществото се разширява, което води до натрупване на натиск върху стените, което допринася за движението на стеблото, което автоматично затваря вентила. Когато пръчката се движи, проводимостта на клапана се увеличава или намалява. Ако температурата намалее, работното вещество се компресира, вследствие на което мембраната не се разтяга, клапанът се отваря и обратно.\nВълните имат висока якост, дълъг живот, издържат стотици хиляди компресии в продължение на няколко десетилетия.\nЕлектронен термостат условно разделен на:\nЗатворените термостати за радиатори нямат автоматично откриване на температурата, така че те са конфигурирани в ръчен режим. Възможно е да се регулира температурата, която ще се поддържа в помещението, и допустимите температурни колебания.\nМоже да се програмират отворени термостати. Например, когато температурата спадне няколко градуса, режимът на работа може да се промени. Също така е възможно да настроите времето за реакция на даден режим, коригирайте таймера. Такива устройства се използват главно в промишлеността.\nЕлектронните регулатори работят с батерии или със специална батерия, която се доставя с зареждане.\nПолуелектронните регулатори са идеални за домашни цели. Те идват с цифров дисплей, който показва температурата на стаята.\nПри разработването на регулатор, като термостатичен елемент може да се използва вещество в газообразно или течно състояние (например парафин). На тази основа устройствата са разделени на газово и течно.\nГазообразните регулатори имат висок експлоатационен срок (от 20 години). Газовото вещество ви позволява по-гладко и точно да регулирате температурата на въздуха в дома. Устройствата идват със сензор, който открива температурата на въздуха в дома.\nГазовите мембрани работят по-бързо при колебания на температурата на въздуха в помещението. Течността също така има по-висока точност при прехвърлянето на вътрешното налягане върху движещия механизъм. При избора на регулатор, базиран на течно или газообразно вещество, те се ръководят от качеството и експлоатационния живот на уреда.\nУстройствата с вграден датчик се инсталират хоризонтално, тъй като те изискват циркулация на въздуха около тях, което предотвратява излагането на топлина от тръбата.\nДистанционните датчици трябва да се използват в случаите, когато:\nбатерията е затворена с дебели завеси;\nтермостатът е разположен във вертикално положение;\nрадиатор, монтиран в ниша.\nВ тези ситуации вграденият сензор може да не работи правилно, затова използвам устройството за дистанционно управление.\nОбикновено сензорите са разположени под ъгъл от 90 градуса спрямо тялото на радиатора. В случай на паралелна инсталация неговите показания ще бъдат загубени поради топлината, която идва от радиаторите.\nСъвети преди да започнете да инсталирате термостат\nПредлагаме ви да прочетете следните съвети, които трябва да се запомнят, преди да започнете инсталирането на устройството.\nПреди да инсталирате механизма за изключване и управление, трябва да се запознаете с препоръките на производителя.\nВажно е да се предвиди следната точка: необходимо е да се монтира вентилът, така че термостатът да поеме хоризонтално положение, в противен случай елементът може да получи топъл въздух, идващ от акумулатора, което ще окаже негативно влияние върху неговата работа.\nВ случая има стрелки, посочващи по какъв начин водата трябва да се движи. При инсталиране на посоката на вода също трябва да се има предвид.\nАко термостатичният елемент е монтиран на еднотръбна система, тогава е необходимо предварително да се инсталира обходен тръбопровод под тръбите, в противен случай цялата отоплителна система ще се повреди, ако една батерия е изключена.\nПолуелектронните термостати са монтирани на батерии, които не са покрити от завеси, декоративни решетки, различни интериорни елементи, в противен случай сензорът може да не работи правилно. Желателно е да се постави термостатичният датчик на разстояние от 2-8 см от клапана.\nЕлектронните термостати не трябва да се инсталират в кухнята, в залата, в или близо до котелното помещение, тъй като тези устройства са по-чувствителни от полу-електронните. Препоръчително е да инсталирате устройства в ъгловите стаи, в стаи с ниска температура (обикновено те се намират от северната страна).\nПри избора на сайт за инсталиране трябва да се ръководите от следните общи правила:\nв близост до термостата не трябва да има устройства за генериране на топлина (например вентилаторни нагреватели), домакински уреди и др.;\nНеприемливо е устройството да получава слънчевите лъчи и да се намира на мястото, където има чернови.\nМонтаж на автоматични контролери за отопление\nСледващите инструкции ще помогнат за монтирането на термостата върху алуминиевите и биметалните радиатори.\nАко радиаторът е свързан към работеща отоплителна система, тогава водата трябва да се източи от него. Това може да се извърши с помощта на сферичен клапан, спирателен вентил или друго устройство, което блокира потока вода от общата тръба.\nСлед това отворете клапана на акумулатора, който се намира в зоната, където водата навлиза в системата, затворете всички кранове.\nНа следващия етап премахнете адаптера. Преди процедурата подът е покрит с материал, който абсорбира добре влагата (салфетки, кърпи, мека хартия и др.).\nТялото на вентила е фиксирано с регулируем гаечен ключ. В същото време, вторият ключ развийте гайките на тръбата и адаптера, който се намира в самата батерия. След това развийте адаптера от кутията.\nСлед демонтирането на стария адаптер се инсталира нов. За да направите това, поставете в дизайна на адаптера, затегнете гайките и яката, след това с помощта на чист материал, за да почистите старателно вътрешната резба. След това изчистената нишка се обвива няколко пъти със санитарна бяла лента (купува се отделно в специализирани магазини), след което адаптерът, радиаторът и ъгловите гайки се завинтват здраво.\nВеднага след като инсталацията на адаптера е завършена, е необходимо да продължите с премахването на старата и инсталирането на новата яка. В някои случаи е трудно да извадите яката, така че отрязайте част от нея с отвертка или халки и след това я отделете.\nСледва инсталацията на термостата. За да направите това, следвайки стрелките, показани на тялото, той се монтира върху яката, след това фиксира клапана с регулируем гаечен ключ, затегнете гайката, която се намира между регулатора и клапана. В същото време гайката е здраво затегната с втори гаечен ключ.\nНа последния етап е необходимо да отворите клапана, да напълните батерията с вода, да се уверите, че системата работи, да няма течове и да зададете определена температура.\nВ двутръбната система можете да инсталирате температурните контролери в горната очна линия.\nМетод за настройка на механичния термостат\nСлед инсталирането на механични модели е важно да конфигурирате правилно. За да направите това, затворете прозорците и вратите в стаята, така че загубата на топлина да се сведе до минимум, което ще даде по-точен резултат.\nВ стаята се поставя термометър, след което клапанът се изключва, докато се спре. В това положение охладителната течност ще запълни напълно радиатора, което означава, че топлинният трансфер на уреда ще бъде увеличен максимално. След известно време е необходимо да се фиксира получената температура.\nСлед това трябва да завъртите главата, докато спре в обратната посока. Температурата ще започне да пада. Когато термометърът показва оптималните стойности за стаята, вентилът започва да се отваря, докато има звук на вода и няма внезапно нагряване. В този случай завъртането на главата спира, като се фиксира нейната позиция.\nМожете да изберете термостат, базиран на вашите собствени желания и финансови възможности. За домашни цели механичното и полуелектронното устройство е идеално. Фенове на интелигентната технология могат да предпочетат функционални електронни модификации. Инсталирането на устройства също е възможно без участието на специалисти.\nТемпературен регулатор за отоплителен радиатор\nВероятно картината, позната на мнозина, е студената зима навън, а в някои апартаменти на многоетажни сгради прозорците са широко отворени. Той само казва, че собствениците по този начин се спасяват от твърде горещата, задушаваща атмосфера, създадена в стаите от радиатори, работещи на пълен капацитет. Но в този подход няма нищо добро: в апартамента започват да ходят в апартамента и могат да причинят настинки, а топлинната енергия, генерирана от котелните помещения, се хвърля във вятъра в буквалния смисъл на думата.\nВсичко това може да се избегне, ако леко модернизираме нашата отоплителна система - оборудваме със специално устройство, което ще бъде чувствително към текущите температурни индикатори в стаите и ще направи свои собствени настройки. Това устройство се нарича термостат за отоплителен радиатор. Той е достъпен, лесен за инсталиране, лесен за използване. И с всичко това термостатът създава оптимален микроклимат в стаята за жители, което води до сериозни икономии на енергия за консумираната енергия.\nНеобходимостта от устройство за регулиране на топлообмена от радиатори\nВсяка система за отопление трябва да бъде създадена въз основа на подробно извършени изчисления на топлинна техника. Това отчита масата на различни критерии, вариращи от площ, височина и други особености на всяка отделна стая, до специфичните климатични условия в района на пребиваване. Естествено, при извършването на такива изчисления дизайнерите са отблъснати от най-неблагоприятните условия. С други думи, дори и през най-студеното десетилетие на годината отоплението трябва напълно да се справи със задачите си, т.е. трябва да се постави известен оперативен резерв.\nНо такива тежки студове, чиито параметри се вземат предвид, най-често стоят на улицата не повече от две-три седмици през целия дълъг зимен период. Оказва се, че останалото време, изчислената отоплителна мощност на отоплителните системи остава непотърсена.\nВъв всеки регион през зимата може да настъпи неочаквано затопляне, при което нуждата от топлинна енергия се влошава рязко\nОсвен това не е тайна за никого, че в който и да е регион серия от тежки студове може да бъде заменена от доста дълго размразяване. Ясно е, че при такива условия нуждата от входяща топлинна енергия намалява рязко.\nМожете също така да си припомните ежедневните колебания в температурата, особено в помещенията с прозорци, обърнати към слънчевата страна. И такива капки в спокойните дни могат да бъдат доста впечатляващи - в следобедните часове стават неприятни в стаите. Така че трябва да отворите вентилационните отвори широко отворени, въпреки че подобна мярка решава проблема само отчасти и може да причини повече вреда, отколкото полза.\nЦентрализираните системи за отопление просто не могат бързо да реагират на такива промени в температурата на въздуха. Освен това, много от съществуващите системи са разработени по старите стандарти на строителство, с равномерни отоплителни радиатори и с повсеместното инсталиране на обикновени дървени прозорци. Масивната инсталация на нови висококачествени прозорци с двоен стъклопакет от наемателите също направи корекции - загубата на топлина през тях е много по-малка, плюс това - един от начините за естествена вентилация на въздуха в помещенията е изчезнал. При извършване на ремонтите собствениците често отказват стари батерии, инсталирайки модерни модели с повишено разсейване на топлината. Но ако това не поправи температурата, това отново е пътят към последствията, споменати по-горе.\nНеконтролираното отопление в случай на недостатъчна вентилация е повишената влажност на помещенията, придружена от обилна кондензация на прозорците. Оттук - близо до поражението на стените с плесен\nИзглежда, че собствениците на частни къщи с автономна отоплителна система са много по-лесни, тъй като те са в състояние бързо да променят топлинната мощност на самия котел. Това е вярно, особено ако котелното оборудване е оборудвано със съвременни системи за автоматизация, зависими от времето. Това обаче не решава напълно проблема. Различните стаи могат да изискват различни температурни условия в различни помещения. Плюс това - вече споменатите дневни температурни колебания. Освен това в някои помещения често е необходимо временно да се създават напълно индивидуални условия, например за съхранение на определени продукти или материали. В временно необитаеми помещения понякога е необходим термичен режим, който например би гарантирал само гарантирана безопасност на самата отоплителна система. Накратко, за всичко това е необходимо да имате известни средства за бързо и точно управление на температурата директно върху самия топлообменно устройство - радиатора.\nЗа такива цели термостатът е разработен за отоплителен радиатор.\nВидео - Термостат за отопление на радиатора: инсталация и конфигурация\nКак термостатът и принципът на неговата работа\nПринципът на количественото регулиране на топлината\nНе е нищо, че течността, която циркулира около отоплителните кръгове, се нарича топлинен носител - тази формулировка напълно описва нейната цел. Като се има предвид високата си топлинна мощност, от котелното оборудване "топлинно зареждане" се пренася чрез отоплителни радиатори, където се доставя на помещенията.\nБи било естествено да се предположи, че колкото по-малко охлаждащата течност преминава през единица време през радиатора, толкова по-малко ще бъде неговият общ топлообмен. На този принцип е изградена количествената регулация на потока охлаждаща течност и е изградена работата на повечето термостати за радиатори.\nТози принцип изобщо не е нов - той винаги е бил използван, включително чрез инсталиране на регулиращи клапани пред входа на отоплителния радиатор. До днес в къщите на старите сгради вече може да се намерят практически "антични", но все още функциониращи, чугунени батерии, оборудвани с ръчни кранове за регулиране и температура.\nПример за отоплителна батерия от много добра възраст, но все още оборудвана с устройство за регулиране на потока охлаждаща течност на входа\nТе го правят в домашни условия и сега - инсталират един или друг заключващ елемент на захранващата тръба, който регулира интензивността на охлаждащата течност, преминаваща през радиатора. Между другото, мнозина в същото време правят грешка, като монтират само сферичния вентил. С конструкцията си тя е проектирана да работи само на две позиции - напълно отворена или затворена. Междинната позиция води до бързо износване на сферичния вентил и неговата седалка, което води до повреда на продукта. Ако сферичният клапан е на радиатора (и най-често в наше време това се случва), то това е само за поддръжка и ремонтни работи, свързани с пълно изключване и дори демонтаж на акумулатора. И да го използвате за настройка е нежелателно.\nСферичните клапани пред радиатора служат само за изключване напълно. Използвайте ги, за да регулирате температурата - не можете\nДруго нещо са добре познатите продукти от клапан тип, които са предназначени да регулират потока на течност, преминаваща през тях. Прогресивното придвижване на запушалката паралелно на потока, от позицията на плътното му прилягане към седлото до постепенно издигане над него, променя вътрешното напречно сечение на канала за преминаване на флуида. Трайността на такива клапани е много по-висока. Ако погледнем напред, можем да кажем, че това е подобна клапанна схема, която всъщност се използва в съвременните термостати.\nАко използваме ръчно устройство за регулиране на потока на охлаждащата течност, то не е сферичен клапан, а санитарен клапан\nСхемата за ръчно регулиране е девствена, но изключително неудобна, защото собствениците трябва непрекъснато да се намесват в радиатора, като правят необходимите настройки в зависимост от първоначалните условия - текущото време, температурата на въздуха в помещението и охлаждащата течност - в тръбата за захранване. Разбира се, би било много по-удобно, ако устройството е било в състояние самостоятелно да следи промените и да регулира потока на охлаждащата течност, така че да се поддържа желаната температура в помещението.\nТакива компактни устройства бяха изобретени и пуснати в производство в средата на миналия век от специалистите на датската фирма Данфос. Между другото, до ден днешен остава лидер в областта на индустриалната и потребителската термична автоматика, разполага с производствени мощности по целия свят и две централи успешно оперират в Русия.\nНа практика няма основни разлики в структурата на повечето термостати на различни известни производители. Освен това повечето от тях дори са приспособени към единни стандарти и лесно се сменят.\nУстройството на съвременните термостати за радиатори\nВсъщност всеки термостат за радиатора, който е представен в модерния диапазон, може да бъде разделен на два основни възела. Единият от тях е вентил, регулиращ потока на охлаждащата течност и термична глава, контролираща работата на този вентил.\nОсновните възли на температурен регулатор за радиатор за отопление\nСамият вентил (поз.1) е сглобяема конструкция, подобна на конвенционален клапан.\nВ транспортна или неработеща позиция контролната част на клапана с изпъкнал накрайник затваря защитната капачка (поз. 3). При някои модели той може да се използва и за ръчно управление на клапана, действащ като маховик, въпреки че много от производителите не приветстват този подход. И трайността на тази капачка с редовна употреба е силно съмнителна.\nОсновният контролен елемент е термичната глава (поз. G), която е монтирана и фиксирана върху клапана вместо капачката.\nСхемата за взаимодействие между възлите може да варира, но повечето производители се придържат към един стандарт, т.е. термичните глави могат да бъдат заменени от други. Съответно, магазинът може да бъде закупен като готов комплект или само с клапан, а след това да изберете топлинната глава, която ви харесва най-харесваната и подходяща за параметрите.\nСпоред тази концепция, голяма част от термичните клапани за радиатори са подредени\nТялото на вентила (поз.1) е направено от устойчива на корозия сплав - може да бъде месинг, бронз или неръждаема стомана. Цветните сплави обикновено са покрити с хромирани или никелирани покрития. Не си струва да купувате евтин продукт от силиконова сплав - няма да издържи дълго време.\nНа кутията на входа има резбована част (има модели, оборудвани с пресов фитинг за съответните тръбопроводи). На изхода - връзка с дросел (позиция 2), която обикновено е "опакована" в отоплителен радиатор, направен с помощта на капачка "американец", която прави такава възела отстраняема. Монтажът с "американски" трябва да бъде включен във вентила.\nШироките стрелки показват посоката на движение на охлаждащата течност. На самия корпус трябва да има съответна икона, посочваща посоката на протичане, и е неприемливо да се промени правилното положение на клапана.\nВътре в тялото има седалка на вентилната част (поз. 4). Тръбопроводът за течността затваря или ограничава дисковия вентил (поз. 5) с вентил от висококачествена синтетична гума.\nПлочата е свързана със стъблото (поз.6), което осигурява движението напред на клапанната част. В тялото има пружина (позиция 7), която винаги насочва клапана в отворено положение, ако не е управлявана.\nНагоре по оста на пръта е поставен щифт (поз. 8), който в началната си позиция се простира от корпуса. Това е този щифт, който ще поеме контрола върху всякакъв вид термична глава, прехвърляйки я на стъблото с клапан за тапи, който затваря или регулира течността. Разбира се, уплътненията - пръстен (позиция 9) и кутии за пълнене (поз. 10) - възстановени, за да се предотврати изтичането на охлаждащата течност по оста на пръчката, се разглеждат. Този неработещ възел трябва да бъде покрит със защитна капачка (поз 11).\nЗа тези, които без значение възприемат рисунките - подобен клапан, но вече в "живата секция".\nВентилът в секцията е ясно видима външна прилика с обикновения вентил\nПо принцип на устройството си, почти всички клапани са еднакви. Между тях обаче съществуват специфични различия, на които определено трябва да сте наясно.\nПърво, клапаните се различават по монтажните си размери. Така например, в зависимост от диаметъра на захранващата тръба към отоплителния радиатор, е модерно да се закупят термопомпени клапи със свързващи нишки за ½ и 1 инч.\nНа второ място, формата на тялото на клапана може да варира. Има директни модели, които осигуряват преминаващ поток от охлаждащата течност и ъглова, като променят посоката на потока към перпендикуляр. Ясно е, че изборът ще зависи от местоположението и свързването на захранващата тръба.\nИдентични модели на термични клапани, но се различават във формата на тялото\nФигурата показва няколко основни варианта на приблизително същия модел на клапана:\nв - ъглова хоризонтална;\ng - ъглово с поставянето на дюзите и клапанната глава в три перпендикулярни оси. В този случай такъв модел може да е все още оставен и правилно изпълнение.\nНа трето място, при избора на клапан, трябва да обърнете внимание на факта, че той е проектиран за работа, в която отоплителната система. Възможно е да има значителни разлики.\nДори и навън има забележима разлика: вентилът за еднотръбна система винаги има "по-дебел варел" (в илюстрацията - отдясно със сива капачка, която също е отличителен белег)\nТака че при еднотръбни системи големите индикатори за хидравлично съпротивление на управляващите клапани са неприемливи. Следователно клапаните обикновено имат по-широк проход в напречното сечение и имат също малко по-голям обем. В приетата класификация те обикновено се обозначават с буквения индекс G, например RTR-G. По принцип те са подходящи и за двутръбни автономни системи с естествена циркулация на охлаждащата течност.\nПри двутръбни системи с принудителна циркулация, при които налягането на преминаващата охлаждаща течност може да достигне значителни стойности, се използват различни клапани - означени с N или D (възможно е да се използват различни допълнителни комбинации).\nТова е много важен въпрос, защото ако направите грешен избор, може да се стигне до изключително неправилно функциониране на отоплителната система като цяло.\nИ накрая, четвъртият, термични клапани за двутръбни системи могат да имат устройство за предварително задаване на капацитета си. Така можете предварително да зададете необходимата стойност в допустимия обхват - от 0,04 до 0,73 m³ / час за клапани ½ инча или от 0,10 до 1,04 - за диаметри и 1 инч.\nРегулиращият пръстен с мащаб, позволяващ предварителното регулиране на термичния вентил\nТази мярка ви позволява предварително да зададете приблизителната стойност на необходимия поток охлаждаща течност през радиатора - топлинната глава ще падне с много по-малък товар и ще продължи по-дълго и ще се регулира по-бързо и по-точно. Самата настройка не е трудна и не изисква никакъв инструмент - просто отблокирайте регулиращия пръстен и завъртете го в правилната посока, задайте необходимата стойност за съществуващия риск. Инструкциите, приложени към вентила, препоръки, таблици и диаграми са дадени - всички те да определят правилно желаната позиция на предварителната настройка. Първоначалните стойности в тази област ще бъдат топлинната мощност на радиатора, към който е свързан термостатичният блок, както и температурната разлика в тръбите за захранване и връщане\nСлед такава настройка, когато термичната глава е износена, тази скала на настройките ще стане незабележима, трудно достъпна за неразрешена намеса.\nИ накрая, в термични клапани с буквата D, се осигурява също изравняване на динамичното налягане. Специално подреждане на вътрешните канали и дюзи поддържа нивото на спадане на налягането в такъв клапан при стойност само 0,1 бара. Той е много подходящ за изчисления на топлинна техника и за осигуряване на стабилността на потока охлаждащ агент, преминаващ през отоплителния радиатор, независимо от положението на клапана.\nТака, както видяхме, всички термични вентили имат издаващ се щифт от тялото, който преобразува транслационното движение на пръта с клапана за поставка. Остава да се разбере какво точно устройство ще предаде това усилие и как всичко това е свързано с поддържането на необходимата температура.\nНай-простото решение е да инсталирате така наречената заключваща дръжка. То има същата система за взаимодействие с тялото на клапана като всяка друга термична глава. Чрез завъртане на поставената дръжка можете да промените позицията на клапана, което по принцип ви позволява да регулирате ръчно температурата.\nНа термичния вентил можете да инсталирате обикновено ръчно колело за ръчно регулиране, но всъщност той се сдобрява с обикновен вентил\nРазбира се, не е възможно такава дръжка да се нарече термична глава - устройството няма да реагира на температурна промяна в помещение сама по себе си. Този подход е пряка аналогия с конвенционалния вентил, поставен върху помпената тръба, както бе споменато по-горе.\nВъпреки това, производителите не поставят застопоряващата дръжка като регулаторен елемент на системата. Неговата цел е надеждно изключване на клапана в случай на нужда от някакъв вид работи по ремонт и поддръжка. Това прави възможно да се направи без допълнителен сферичен клапан на захранващата тръба - термичната глава се отстранява, дръжката се монтира, клапата се завинтва плътно - и радиаторът може да бъде демонтиран, без да се изключва напълно системата и без да се източва охладителната течност от нея. Притежаването на такава "резервна част" у дома е полезно, но няма смисъл да се използва за ефективна терморегулация.\nНай-популярният вариант е да се използват термични глави тип "сил", които реагират чувствително на температурните промени в помещението и създават същата механична сила върху въртящия се щифт, през него до пръта, а след това до клапана на багажника, като напълно блокират или стесняват преминаването на охлаждащата течност.\nИ тук е - регулатор, работещ в автоматичен режим, благодарение на главата с температурно-чувствителен елемент - силфонни\nТъй като обикновените потребители трябва да се справят с подобни термични глави по-често, устройството им ще бъде разгледано по-подробно по-долу.\nАко системата за отопление на къщата е напълно автоматизирана или в случаите, когато е необходимо да се поставят далечни температурни сензори в помещения, може да се използва серво задвижвана глава. Миниатюрният електрически двигател получава управляващ сигнал от управляващото устройство и постепенно придвижва стъблото на клапана нагоре или надолу, осигурявайки отварянето или затварянето на канала за движение на охлаждащата течност.\nТермостат комплект със серво задвижвана глава, получаващ управляващ сигнал от термостатичен блок за управление\nВъпреки това, такива сложни системи за управление се използват - рядко. Обикновено достатъчно е да се инсталира принципът на действие на топлинната глава.\nКак се сгъстява топлинната глава\nОсновното предимство на този тип термични глави е, че те могат да работят в напълно автоматичен режим, без да се изисква никакво захранване. Принципът на тяхното функциониране се основава на едно от основните закони на термодинамиката - разширяването на вещества с повишаваща се температура.\nПример за устройство с автоматична механична термопомпа е показан на илюстрацията:\nТака че за всички подредени топлинни глави тип мехор\nВероятно за всички е ясно, че в долната част на фигурата има разрез на термоядрен клапан, чието устройство вече "минахме". Но самата термична глава е прикрепена към нея с помощта на капачка гайка М30 × 1.5 (поз.1). Някои производители практикуват други свързващи възли със собствен дизайн: ключът не изисква ключ за монтиране на главата - той се фиксира в адаптера с обикновено докосване на ръката. Но въпреки това по-голямата част от термичните клапани имат резбована част, която е унифицирана точно за този размер на гайката - M30 × 15.\nСамият апарат се състои от две части - фиксирана, която е прикрепена към термичния клапан и движеща се глава, въртяща се около своята ос (поз. 2). Тялото му обикновено е изработено от трайна пластмаса. Върху главата обикновено се осигуряват отвори (кръгли или срязани), за да се гарантира, че околния въздух е в контакт с чувствителния към температурата елемент.\nТози чувствителен термоелемент или силфон (поз. 3) всъщност е основната част от целия инструмент. Това е херметически затворен цилиндричен контейнер, напълнен с течно или газообразно вещество (агент). Тялото на мембраната е проектирано по такъв начин, че има способността да променя обема - най-често това се постига благодарение на гофрираните стени на цилиндъра (поз. 4).\nПринципът на действие е изключително прост. В зависимост от температурните промени в помещението, течният или газообразният агент или се увеличава обемно, или обратно, свива. Такова термично разширение се предава на силфонното тяло, което на свой ред действа върху буталото с пръта (поз. 5). Стеблото се монтира строго коаксиално с терминалния вентил, т.е. предава механична сила за затваряне или отваряне на клапанната част. Съответно, когато температурата се повиши, каналът за циркулация на охлаждащата течност се стеснява до пълно затваряне и когато се снижава, тя се отваря леко, което се постига чрез регулиране на топлопреминаването от отоплителния радиатор.\nПодвижната глава е свързана към фиксираната част чрез резбова връзка (поз.6). По този начин, въртейки главата, можете постепенно да промените положението на буталото, прът и силфон спрямо тялото на термичния клапан. Това ви позволява предварително да инсталирате термостата, за да поддържате определена температура. За визуализиране на настройката се прилага скала (позиция 8) върху корпуса на въртящата се глава и показалец (поз.9) върху неподвижната част. Цифрите или пиктограмите, приложени върху скалата, ви позволяват да зададете изискваната температура с точност буквално до известна степен.\nСъществуват и други варианти на термичната глава. Например, ако искате да вземете температурни показания, които не са директно близо до радиатора, а настрана, тогава се използва термична глава с дистанционна сонда. Тази сензорна сонда е свързана с термопластовата глава с тънка метална капилярна тръба с дължина около 2 метра.\nКомплект за отделна инсталация на сензор за температура и температура\nДруг вариант е възможен. Например, в случаите, когато достъпът до радиатора е труден за една или друга причина, не само премахването на датчика, но и механизмът за настройка са необходими. При такива ситуации се предлага комплект, който включва глава, която служи само като задвижващ механизъм за пренасяне на сила към вентила на клапана. А контролният панел с регулиращия маховик се поставя на стената на удобно място за достъп и извършване на настройки. При такива устройства има два мемба - работник, разположен в самия контролен панел, както и шумозаглушител, свързан с капилярна тръба, което осигурява функционирането на клапанното устройство върху радиатора.\nОтляво - глава, която действа като задвижване, отдясно - капилярна тръба, свързана с нея чрез дистанционно управление\nСъществуват и по-сложни комбинации - например задвижването на главата, свързано с управляващото устройство, което на свой ред има и външен температурен датчик.\nВидео - Анимирана демонстрация на устройството и принципа на работа на термостата за отоплителен радиатор\nЕлектронните термични глави стоят малко по-различно. Те също така са пригодени за монтаж на стандартни термични вентили, но те ще се различават при по-големи габарити, тъй като те се нуждаят от захранване за работа, а в кутията има отделение за батерии (обикновено това са две АА клетки).\nЕлектронните термостатични глави могат да имат смесено управление - комбинация от бутон с механичен или само с натискане на бутон\nТези термостатични глави са оборудвани с цифров дисплей, който ви позволява точно да зададете стойността на температурата. Модерните модели много често предоставят на собствениците възможността за програмиране на режимите на работа. Например, възможно е да се намали температурата на въздуха в помещението през периода, в който няма хора в къщата или в апартамента, за да се осигурят удобни условия само до момента, в който пристигнат вкъщи. Можете да намалите температурата през нощта - в хладка атмосфера, много хора спят много по-добре, но сутринта, по време на изкачването, се осигурява оптимален микроклимат. Тези настройки се извършват в дни от седмицата, като се отчитат уикендите или празниците. Това може да има много осезаем ефект на пестене на енергия.\nМного електронни термостатични глави имат предварително зададени режими. Например "почивка", "икономична", "защита от замръзване" и други - прехвърлянето към такива режими се извършва само чрез натискане на съответните бутони.\nТемпературните параметри могат да се задават чрез общ контролен център, с който термостатичните глави обменят информация чрез безжични комуникационни канали.\nЕлектронните термични глави на някои модели могат идеално да се впишат в концепцията за "интелигентен дом", комбинирани в една система с общ контролен блок. Контролът на температурното ниво в помещенията се осъществява от един център и предаването на управляващите сигнали се осъществява чрез един или друг безжичен комуникационен канал.\nРазбира се, за такива електронни системи - много голямо бъдеще. Досега обаче те не са достигнали връхната популярност, отчасти поради значителните разходи. Повечето потребители предпочитат да купуват автоматични термични глави с механично действие.\nКак да приближим избора на термостат за отоплителен радиатор?\nАко е решено да се инсталират термостатични регулатори на отоплителни радиатори, тогава при избора на оптимални модели трябва да се спазват определени критерии за оценка.\nВече е споменато, че почти всички термични клапани са адаптирани към повечето произведени термични глави. Това прави възможно купуването на необходимия комплект отделно. Ако има ограничение в средствата, е модерно дори да се отложи покупката в две "обаждания" - първо да се закупят и монтират клапаните, временно да се коригират ръчно и да се допълнят с термостатични глави.\nВентилите трябва да са подходящи за вида отоплителна система. Вече е казано за това - има модели за двутръбни системи (между другото, повечето от тях са в асортимента от магазини), а за еднотръбни. Пренебрегването на това правило е неприемливо.\nНеобходимо е предварително да се изчислят местата на предложената инсталация на термостати, тъй като формата на тялото на клапана ще зависи от това - директно, ъглово и т.н.\nВажно - термостатът трябва да се монтира само на тръбата за захранване! В този случай правилното положение на термичната глава трябва да е хоризонтално. Това правило се въвежда така, че отопляемият въздух, който се издига от захранващата тръба, не измива температурно-чувствителния елемент - мембраната, не го "обезобразява", в противен случай работата на устройството ще стане изключително неправилна.\nТочното разположение на термопомпата е хоризонтално, така че да не попадне в потока от топъл въздух, излизащ от тръбата\nВ зависимост от диаметъра на облицовъчната тръба се избират монтажни размери на вентила.\nПри избора на контролна глава, разбира се, трябва да се предпочитат моделите с автоматичен контрол на температурата. Ръчните вентили няма да доведат до очаквания комфорт при работа.\nНяма смисъл да се инсталират устройства с автоматично регулиране на чугунени радиатори - твърде голямата термична инертност на такива батерии предотвратява правилното функциониране на термостата. Тук можете да се ограничите до устройство с ръчно управление.\nКогато избирате място за инсталиране на термостат, трябва да вземете под внимание факта, че точността на работата му може да бъде засегната от пряка слънчева светлина, близостта на други източници на топлина, включително големи домакински уреди, течения и т.н. Ако входа на флуидната тръба към радиатора се намира в изброените "проблемни" зони, тогава би било по-разумно да закупите модел с дистанционен температурен датчик. Подобен подход се практикува в местата, където е невъзможно да се монтира термичната глава в правилната хоризонтална позиция.\nДруги специфични условия за поставяне на радиатор или конвектор за отопление също могат да създадат проблеми. Например, интериорният дизайн на батерията е покрит с декоративни покрития, дебели завеси или на върха им има много широк прозорец. В такива случаи ще бъде по-рационално да се използва регулатор с дистанционен сензор и ако е трудно да се достигне самата термична глава за извършване на корекции, тя ще бъде с панел за дистанционно управление.\nТермични глави с дистанционно управление и термодатчик често се използват при монтиране на скрити конвектори за отопление\nТакива мерки често се прибягват дори когато долният принцип на свързване на радиатор или конвертор предполага, че захранващата тръба е близо до пода, където температурните отчитания ще се различават значително от стайната температура. Трябва да се има предвид, че оптималната височина на местоположението на термичния датчик е височина 500 ÷ 800 мм от нивото на пода.\nКак да изберем термостат - с течен или газообразен силфон? Счита се, че елементите с газообразна среда са по-чувствителни и имат висока степен на реакция спрямо промените в температурните условия. В допълнение, особеностите на процеса на кондензация на газовете ги правят не толкова чувствителни към външни "паразитни" източници на топлина. Но по отношение на разходите те се различават значително от течните, тъй като по-сложен производствен процес води до висока цена.\nПо принцип скоростта и точността на реакцията при практическа работа не са толкова забележими, така че е напълно възможно да се направи с по-достъпен термостат с течен силфон. За трайност на употреба те са приблизително еднакви.\nАко има опасения, че могат да се правят неразрешени промени в настройките на термостата или може да има опити за нарушаване на целостта на устройството (уви, децата, които са извън контрола са напълно способни на такава "грозота"), тогава трябва да помислите за закупуване на инструмент със специална антивиндална защита. Обаждането на децата "вандали" е, разбира се, преувеличение, но все пак...\nThermohead е защитен от неразрешени действия чрез специален анти-вандален корпус\nТрябва да се прецени обхватът на настройките на променливата температура. Обикновено се намира в диапазона от +5 до +30 градуса, на стъпки от 1 градус. Често в паспорта се посочва величината на хистерезиса - температурната разлика, при която устройството реагира на реакцията. Ясно е, че колкото по-малък е, толкова по-чувствителен е устройството.\nМного модели позволяват на главния тунер да намали температурните промени чрез поставяне на специални тапи (обикновено закупени отделно). Тези допълнителни подробности ограничават сектора на въртене на регулиращата глава, т.е. никой от жителите няма да може чрез невнимание или невежество да позволи критично високо или ниско ниво на температурата в стаята.\nТакива устройства се класифицират като сертифицирани продукти. Ето защо е целесъобразно да изберете само модели на доказани производители, които придружават продуктите си с фабрична гаранция. Разбира се, покупката трябва да се извършва само в специализирани магазини, чийто персонал, по искане на клиента, ще представи документи, потвърждаващи оригиналността и сертифицирането на предложените термостати, ще маркира в техническия паспорт датата и мястото на продажбата.\nСред производителите на такова оборудване, в допълнение към вече споменатото датско дружество Данфосс (значителна част от продуктите от тази марка се предлагат и в руски предприятия), е възможно да се доверят на марките Oventrop (Германия), Caleffi (Италия), Royal Thermo "(Италия)," Teplokontrol "(Русия)," SALUS Controls ". Изборът на моделите е доста широк, както и ценовият диапазон, така че е напълно възможно да изберете качествен модел от наличния диапазон. Няма смисъл да купувате продукта на неизвестна компания - можете да натрупате много проблеми с него.\nПреглед на термостатните модели за радиатори\nТъй като клапите са в по-голямата си част единна част от термостата, прегледът ще се отнася предимно за термичните глави:\nВентилите за термостат са представени в голямо разнообразие от размери, форми и цели за конкретна система. Цената на качествените клапани, например от продуктовата гама на Danfoss, в зависимост от техния размер и тип на монтаж, е в диапазона от 1200 до 2700 рубли.\nМонтиране на термостата върху отоплителния радиатор и настройката му\nМного е трудно да се осигурят стъпка по стъпка инструкции за инсталиране на термостатичен регулатор на радиатора, тъй като в тази област може да има голямо разнообразие от варианти, в зависимост от вида и материала на вътрешното окабеляване. По-добре е да се ограничи списъкът с важни препоръки и илюстрации на извършените свързвания. Всеки, който има опит в инсталацията на водопроводни инсталации, ще разбере всичко. И ако няма такива умения, то тогава радиаторите и термостатите не са най-доброто място за тренировка и е по-добре да се започне от нещо по-просто.\nТака че термостатът винаги се поставя на входа на половината тръба към радиатора. Термичният вентил осигурява кратък тръбен съединител с гайка "American", която значително ще опрости свързването на устройството с радиатора и ще го направи отстраняем. Другата страна на клапана - с резбова тръба, която ще бъде плътно опакована с тръбата за доставка или други елементи на лентата.\nПреди монтажа е необходимо да проверите тръбите за наличието на охлаждаща течност в тях и, ако е необходимо, да ги източете.\nРаботата винаги започва с монтажа на вентила. Всички видове термични глави ще бъдат монтирани само на последния етап. Изпъкналият вентил трябва да бъде ограничен, за да се избегнат случайни механични повреди.\nВентилът се поглъща и монтира по такъв начин, че термичната глава да се намира хоризонтално. Това изискване не се отнася за ръчни контролни глави (въпреки че трябва да се има предвид, че с течение на времето те могат да бъдат заменени с автоматични), както и за температурни контролери с дистанционен сензор или контролен панел - позицията няма значение.\nНормалната позиция на автоматичната термостатична глава с вграден температурен датчик на силозахранващия механизъм е на хоризонталната ос\nСвързването на клапана към захранващия тръбопровод се извършва по най-подходящия начин за този тип тръби. За метал-пластмаса, това може да бъде опаковка от пресоващо приспособление за полипропилен - приспособление с преход към заварено съединение. За метални тръби, в зависимост от конкретните условия, е напълно възможно да се приложи директно опаковане, системата sgon или същата "американска" капачка.\nТрябва ли да се постави топлинен вентил пред термостата? Това не означава, че това е задължителен елемент на лентата, но обикновено не е изоставен. Факт е, че термичният вентил все още е преди всичко регулиращ, а не заключващ елемент. Да, това ви позволява напълно да изключите тока на охлаждащата течност, например, за да демонтирате радиатора, но да го подложите на такива ненужни натоварвания все още е безполезна. Просто сравнете цената на такъв клапан и конвенционален сферичен кран. Така че, ако свободната част на тръбата ви позволява да изпълните такава рамка - да се възползвате от тази възможност.\nМного прецизно направена лента с клапан с топка пред термичния вентил.\nАко видите снимки на извършената работа, тогава огромното мнозинство може да види такъв кран. Това просто не си струва да се монтира между термостата и радиатора - това вече ще е грешка.\nВ случай, че термостатът е инсталиран на радиатор, свързан към система с едно тръби, трябва да се спазват някои допълнителни правила. Първо, самият вентил трябва да съответства на еднотръбна система - това вече беше казано. И на второ място, и това е основното нещо, че е инсталиран байпас между захранващите и връщащите тръби - тръба за свързване. Диаметърът на байпаса, съгласно правилата, трябва да бъде с един размер по-малък от диаметъра на обвивката. Всеки заключващ елемент в отвора от височината до байпаса е неприемлив - същият сферичен клапан или термостат трябва да падне върху зоната между байпаса и радиатора.\nЗадължителен елемент на лентата на регулируемия радиатор в еднотръбната система - байпас\nКакъв е байпасът и каква роля играе?\nВ правилно планираната отоплителна система няма ненужни подробности - всеки, дори привидно незначителен елемент, играе една или друга роля. Поразителен пример за това е байпасът в отоплителната система, който е описан подробно в отделна статия на нашия портал.\nСлед монтирането на термичния вентил е необходимо системата да се напълни с охлаждаща течност и да се включи към циркулацията. Тази стъпка ще осигури възможност за проверка на херметичността на направените връзки - не трябва да има признаци на изтичане в свързващите възли или откъм стеблото на вентила.\nАко клапанът изисква предварително зададено време, сега е времето да го завършите. Стойността, която трябва да се зададе на скалата, се определя в съответствие с препоръките в ръководството за експлоатация на продукта. Самата инсталация се извършва ръчно - пръстена с мащаба се изважда от запушалката (тя се изтегля постепенно към себе си) и се завърта, докато необходимото разделяне се комбинира с марката, след което тя отново спира.\nПредварително зададената производителност на клапана е едновременно\nСега можете да инсталирате и термична глава. Ето възможни опции, които задължително ще бъдат посочени в инструкциите на устройството. Някои глави се фиксират с едно докосване на ръката, докато щракнат (това е по-присъщо за продуктите на Данфосс), други се монтират върху корпуса на клапана с гайка M30 × 15. Преди фиксирането се избира най-удобното положение на регулатора, така че да е видима скалата за настройка. След това гайката може да бъде затегнато. Тя не предлага голямо усилие - често достатъчно мускулна сила на пръстите.\nОще една бележка. Ако в стаята има инсталирани два радиатора, няма смисъл да поставяте термостат на всяка от тях - те само ще се намесват помежду си при правилна работа. Ако радиаторите са еквивалентни, то мястото на инсталацията няма значение - устройството е поставено върху някое от тях, за да се улесни инсталирането или използването. Но в случаите, когато радиаторите се различават по отношение на мощността, термостатът е инсталиран на този с по-голям топлообмен.\nИнсталирането и отстраняването на грешки в термостатите в частна жилищна сграда обикновено започват от горния етаж (ако има такъв), тъй като отдолу се издига топъл въздух. В едноетажни къщи или апартаменти се появяват стаи с висока динамика на промените в температурата на въздуха. Това, разбира се, е кухня, където въздухът е много горещ от печката, стаите, които са обърнати към южната страна, както и тези, където традиционно хората имат най-много хора - това също така значително променя общата топлинна среда.\nТоплинните глави на етапа на техническото управление са правилно калибрирани. По правило температурните стойности, съответстващи на една или друга скала на инструмента, са посочени в неговия паспорт. Трябва обаче да се разбере правилно, че калибрирането се извършва в определени лабораторни условия, на термичен клапан от определен тип, при строго определена височина на термичната глава спрямо нивото на пода и т.н. Много, между другото, зависи от вида и капацитета на отоплителния радиатор. Следователно, при реални експлоатационни условия, възможно е да има отклонения от индикаторите за калибриране на температурата.\nНищо не пречи на собствениците да прецизират термостатичния регулатор "за себе си" при реални условия на работа\nНяма значение - точната настройка при съществуващата отоплителна система е напълно възможно да се извърши независимо. Извършва се на няколко стъпки:\nПрепоръчително е да поставите обикновен термометър в стаята - по този начин можете да разчитате на неговите четения, а не само на собствените си чувства. Ясно е, че всичко в стаята е доведено до "топло" положение - прозорците и вратите са затворени, а чертежите са изключени.\nВентилът се отваря напълно - за тази цел главата се завърта обратно на часовниковата стрелка в крайно ляво положение. В това положение охладителят практически не среща никакви препятствия, а неговият максимален дебит през отоплителния радиатор осигурява бързо повишаване на температурата в помещението.\nКогато температурата на въздуха достигне достатъчно високи стойности, в диапазона от 27 ÷ 30 градуса (ще е горещо и при усещания), главата се върти по посока на часовниковата стрелка до крайно дясно положение. Вентилът е напълно припокрит.\nЕстествено, температурата на въздуха в стаята започва да намалява постепенно. Тук е важно да се улови моментът, когато достигне най-удобната стойност според личното възприятие (или показанията на термометъра). В този момент е необходимо да въртите много гладко главата на устройството много обратно на часовниковата стрелка. В един момент, както от слуха, така и от докосването, ясно се посочва, че вентилът се отваря малко и потокът от охлаждащата течност започва да тече през него. Всичко, спиране - това е стойността, която вече е на мащаба, може да се счита за оптимална и да се ръководи от нея при по-нататъшна работа. Вероятно има смисъл да се сравняват показанията на термометъра и стойността на скалата с табличните данни, дадени в паспорта на продукта - дали те се различават и колко.\nВ хода на по-нататъшната работа на термостата вече ще е възможно да се направят съответните настройки, като се избере оптимален режим на работа за определен период от време.\nНастройката и програмирането на електронни термостатни глави се извършват в съответствие с приложените към тях инструкции за експлоатация.\nЗаключение и полезно за потребителите на приложението към статията\nКакви са ползите от използването на термостати на радиаторите?\nКато обобщение - няколко думи за предимствата и удобството, които инсталацията на термостата ще донесе:\nСамата инсталация, както видяхме, е проста и може да се извърши както на новосъздадената така и на вече използваната система за отопление.\nПомещенията поддържат оптималното температурно ниво, което е най-благоприятно за жителите. В същото време нито дневните температурни колебания, нито внезапните промени в улицата, нито използването на домакински уреди, които се характеризират с голямо количество топлина, оказват влияние върху микроклимата.\nТемпературните регулатори в автономната система допринасят за най-равномерното рационално разпределение на охлаждащата течност във всички помещения. С това, характерната липса на еднотръбни системи се изравнява, когато температурата в радиаторите намалява с разстоянието от котелното.\nТермостатични регулатори - лесни за работа и не изискват допълнителна консумация на енергия. Напротив, в автономните системи на частна къща те водят до значителни икономии до 20-25% от потреблението на енергийни ресурси за отопление и като правило те плащат само за един сезон.\nЕдинственото нещо, което може да бъде "обвинявано" на термостата е, че може да работи само за понижаване на температурата. Ако условията са такива, че отоплителната мощност е очевидно недостатъчна, тогава няма причина да очаквате чудеса от инсталирането на такива устройства, все пак няма да е по-добре. Това означава, че е необходимо внимателно да се анализира дали отоплителната система е правилно проектирана по принцип, дали нейните параметри съответстват на реални условия. Вероятно мощността на котела е недостатъчна, избра се грешното оформление и трябва да се оптимизира. Понякога грешката се крие в неправилно изчислените за специфични помещения параметри на радиаторите.\nСъщо така се случва, че причината е изцяло в другата: собствениците просто трябва да обърнат специално внимание на качеството и ефективността на топлоизолацията на домовете си.\nПриложение - как да изчислите оптималния радиатор за стаята\nИзчисляването на цялата отоплителна система и по-специално на радиаторите винаги се извършва по такъв начин, че да се осигури нормален микроклимат в най-тежките (но не превишаващи границите на нормата) условия. С една дума, по подобен начин, необходимият оперативен резерв е включен в изчислените параметри, тъй като при пълно натоварване цялата система ще работи за доста ограничено време през сезона.\nКакто видяхме, термостатът може да поддържа оптималната температура, сякаш премахва дисбаланса между текущите настройки на отоплителната система и действителните условия в помещението. Но в същото време, радиаторите в стаята трябва да могат да се справят с върха, най-неблагоприятните условия.\nЧесто препоръчваното съотношение е, че 10 квадратни метра пространство изисква 1 кВт топлинна мощност - сравнително приблизително, като не се вземат предвид редица специфични параметри, присъщи на определено помещение. Затова препоръчваме на читателите да се възползват от по-сложен изчислителен алгоритъм, който се използва като основа за компилиране на онлайн калкулатора, който е публикуван по-долу.\nАко в хода на изчисленията възникнат въпроси, необходимите коментари са дадени по-нататък в текста.\nКалкулатор, изчисляващ отоплителния радиатор за стая\nТака че в калкулатора беше предложено да въведете няколко параметъра, които пряко засягат изискваната мощност на отоплението, инсталирано в помещението:\nПлощта на помещението и височината на тавана в него - не се нуждаят от обяснение.\nБроят на стените, граничещи с улицата. Ясно е, че колкото повече такива стени, толкова по-голяма е загубата на топлина през тях. Някои от помещенията на частна къща може да не граничат на улицата изобщо.\nСтраницата на света, която пренебрегва прозореца. За влиянието на слънчевата светлина върху температурата в стаята - това беше описано в текста на статията.\nПоложението на външната стена спрямо зимната "вятърна роза". Вятърната стена винаги ще се охлажда много по-бързо. Ако този параметър не е достатъчно ясен, можете да го оставите по подразбиране - тогава изчисленията ще се извършат при най-неблагоприятни условия.\nПри определяне на нивото на най-ниските температури трябва да се води от здравия разум. Той избира диапазона, който е наистина особен за вашия регион, а не ценностите, които са останали в паметта, защото са били някакъв вид абсолютно екстремен феномен преди няколко години.\nСтепента на изолация на стените. На теория изобщо не трябва да има изолирани стени - тя все още е жилищна сграда, а не плевня или гараж. Средната степен на изолация приблизително съответства на тухлена зидария с две тухли или естествено дърво не по-малко от 200 мм. И накрая, пълната топлоизолация се извършва въз основа на специални изчисления за топлинна техника.\nЗначително количество топлинни загуби се наблюдава в подовете и подовете. Това налага да се промени "кварталът" на стаята отгоре и отдолу.\nВидът на прозорците - обясненията вероятно не са необходими.\nРазмерите и броят на прозорците са началните данни за определяне на корекционния коефициент за зоната на остъкляване на помещението (спрямо общата площ на помещението).\nАко има редовно отворени врати в стаята на улицата, на студения балкон или дори на неотопляеми помещения, това ще изисква и известно изменение на общата топлинна мощност, за да се компенсират топлинните загуби.\nТоплинният изход на самия радиатор зависи до голяма степен от схемата на връзката му с веригата и от характеристиките на местоположението - следните две полета за въвеждане на данни са посветени на тези параметри.\nПотребителят е подканен да избере пътя за изчисление:\nако е предвидено да се инсталира неразделима версия на радиатора, можете веднага да отидете до бутона "Изчисляване", а в прозореца на получените стойности да се вземе предвид само резултатът А, изразен в киловати;\nако целта е да се определи необходимия брой секции, тогава е избран подходящият път за изчисление. В този случай ще се появи допълнително поле, в което трябва да посочите стойността на паспорта на топлинната мощност на една част от избрания модел радиатор. След като кликнете върху бутона "Изчисли", се приема стойността Б, показвайки точно необходимия брой секции.\nРадиаторът, избран въз основа на тези изчисления, ще се справи с най-неблагоприятните условия. Е, за поддържане на равномерен микроклимат по време на целия отоплителен сезон ще помогне на термостата, инсталиран върху него.\nЗакачане на отоплителния котел със собствени ръце: схеми за подови и стенни котли


Луковичните цветя могат да цъфнат по-рано - Agro-CONSULTANT.net\nЛуковичните цветя могат да цъфнат по-рано\nПоследно обновена на Неделя, 27 Януари 2019 13:14\nМероприятия в цветната градина.Луковичнитецветя в градината могат да цъфнат по-рано.\nЕдна много добра\nвъзможност за ускоряване цъфтежа на луковичнитецветя в градината с 2-3 седмици по-рано е т. нар. студен форсаж. Той се прилага на място – там, където растенията са постоянно засадени още през миналата година.\nЗа целта използвайте телени или пластмасови полуобръчи, краищата на които се забиват в почвата над лехите, където отглеждате цветята. Върху така забитите полуобръчи поставете полиетиленово фолио , така както правите това за ранните по-студоустойчивизеленчуци. Краищата на полиетилена затиснете с почва или подходящи предмети, така че да е устойчив на вятър.\nTags: Луковичните цветя могат да цъфнат по-рано


Засякоха 34-годишен да шофира из Плевен без книжка | infoPleven - новини от Плевен\nНачало / Крими / Засякоха 34-годишен да шофира из Плевен без книжка\nЗасякоха 34-годишен да шофира из Плевен без книжка\nИвета Димитрова 25.03.2016 12:30\nНа 24 март в 01 РУМВР – Плевен е започнато бързо полицейско производство срещу 34-годишен от Пордим. На 23 март в 20:40 часа в град Плевен на булевард „Русе“ при проверка е установено, че управлява „Форд“ без СУМПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление, влязло в законна сила на 1 декември 2015 година. Уведомен е районен прокурор. За престъпление по чл 343 „в“, ал.2 във връзка с ал.1 от НК продължава работа разследващ полицай, съобщават от пресцентъра на ОДМВР – Плевен.\nбез книжка ОДМВР Плевен\t2016-03-25\nКлючови думибез книжка ОДМВР Плевен\nПредишна Стопанска постройка горя в Божурица\nСледваща Спряха тока на аванта на 33-годишна от Коиловци


Герои от шаржовете на Мариета Кулова се събраха за нейната първа изложба в Горна Оряховица : RegNews.NET - Новини по всяко време\nПриятели, близки, хора, изкушени от изкуството и много герои от самите картини се събраха в Художествена галерия „Недялко Каранешев” тази вечер за първата самостоятелна изложба на Мариета Кулова в родния й град. Художничката, която е дъщеря на един от най-самобитните горнооряховски художници - Христо Кулов, има многобройни изяви със „сериозната” част от творчеството си като живописец и график. Има и редица самостоятелни изложби в София, Велико Търново, Трявна и др. Показвала е творби и в Горна Оряховица, но за първи път прави самостоятелна експозиция в родния си град. И като за начало избира най-новото си увлечение – шаржа.\nВсъщност заслугата за изложбата до голяма степен е на уредника на Галерията Деница Александрова, която въведе гостите на изложбата в света на автора и на интересното изкуство с намигване, каквото е шаржът. След като прекарахме последните дни в подреждането на изложбата, сега разпознавам част от гостите само по очите им над маските, толкова живи са очите на героите в шаржовете на Мариета, сподели Деница Александрова.\nНаистина много от експонатите в изложбата са предоставени от техните собственици. И немалко от тях дойдоха, за да застанат до своето друго аз – до образа, в който ги виждат хората, които ги обичат и художничката, която разказва за човека само с няколко щрихи.\nПодредбата на изложбата също е с намигване. Яркоцветни щипки сякаш крепят някои от експонатите. Не, те не ги крепят наистина, но са спомен за началото и за човека, който е насочил Мариета към изкуството. Като съвсем малко хлапе тя се въртяла в ателието на баща си и се раздавала над белия лист с боите. В един момент Христо Кулов подбрал няколко от нейните произведения и ги накачил по простира с щипки за пране. Това всъщност била първата самостоятелна изложба на бъдещата художничка.\nПоредица от по-нови спомени роди изложбата сред гостите, защото повечето шаржове са правени за подаръци на скъпи хора във важни за тях моменти. Щастлива съм да давам радост и да виждам радостта ви. Благодаря, че ми дадохте възможност да нарисувам толкова усмивки и да видя толкова усмихнати лица днес, каза Мариета Кулова, посрещайки своите гости.\nЗа малко повече от 5 години тя прави близо 300 шаржа. Започва на шега, но си признава, че вече е превзета от този тип изкуство. В изложбата са представени 64 произведения – част от тях оригинали, други, които са отпътували надалече, са копия. Във всяко едно от тях има главен герой, сюжет, който понякога е доста многопластов, но в центъра на всяко платно са усмивките, щедри като радостта на Мариета Кулова от срещата със своите приятели и герои.\nМариета Кулова изложба Художествена галерия "Недялко Каранешев"\nПърва самостоятелна изложба подредиха ученици на СУ „Вичо Грънчаров“\nХудожничката Мариета Кулова дебютира в родна Горна Оряховица с изложба на шаржове


Областният управител инж. Димитър Кръстанов постави въпроса за подходния път Рудозем – Ксанти на заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за Европейско териториално сътртудничество - Област Смолян\n29 Ноември 2013, 1255 прочита\nОбластният управител инж. Димитър Кръстанов участва в четвъртото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за Европейско териториално сътртудничество (ЕТС) Гърция – България 2007-2013. Срещата се проведе вчера (28.11.2013 г.) в Хасково. На нея присъстваха делегации от гръцка и българска страна и представител на ЕК. В Комитета за наблюдение областният управител на област Смолян участва като пълноправен член с право на глас. Срещата се откри от ръководителя на българската делегация и съпредседател на комитета Климентина Денева, главен секретар на Министерство на регионалното развитие.\nВ рамките на заседанието областният управител инж. Димитър Кръстанов постави изключително важните въпроси, свързани с трансграничната пътна връзка Средногорци – Рудозем; подходен път Рудозем – Ксанти. По отношение на това, след предстоящата реконструкция на пътя Чепеларе – Соколовци, ще се завърши изцяло рехабилитацията на пътната връзка Асеновград – Смолян – Рудозем.\nПо време на срещата се направи анализ и оценка на досегашните проекти по Програмата за ЕТС между Гърция и България, както и планиране на дейностите за следващите седем години.\nПрограмата „Гърция – България 2007-2013“ се финансира в рамките на политиката за сближаване на ЕС по цел „Европейско териториално сътрудничество“. Тя включва 7 области от гръцка страна ( Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун и Сяр) и четири от българска (Смолян, Хасково, Кърджали и Благоевград). Основната цел на Програмата е да се засили сътрудничеството в избираемата територия чрез изпълнението на общи проекти в областта на околната среда, културата, инфраструктурата и граничната сигурност, туризма, предприемачеството, научните изследвания и прилагането на нови технологии. Четири са приоритетните оси - Качество на живот, Достъпност, Конкурентоспособност и човешки ресурси и Техническа помощ.


Футбол :: ЦСКА мина с лекота през "Хебър" за Купата на България :: Monitor.bg\n19:53 22 Септември 2021\nНосителят на Купата на България ЦСКА започна успешно защитата на трофея. Арчейците спечелиха с лекота с 3:0 при гостуването си на "Хебър" на собствения си стадион "Българска армия", за да се класират за осминафинал.\nЦСКА поведе с 25-ата минута. Греъм Кери изведе на добра позиция в наказателното поле Жорди Кайседо, а той от малък ъгъл с десния крак отбеляза в далечния ъгъл на Ивайло Василев.\nТреньорът на ЦСКА завъртя състава си през второто полувреме, като това бе логично, след като в неделя на 31-кратните шампиони им предстои дерби с "Левски". Четири минути преди края една от резервите, появили се в игра, Томас Лам, се размина с четвърти гол, след като уцели греда след удар с глава.