IRSAP_KATALOG_2009_D by BRITEX BW Wlodzimierz Bielski - issuu\nPartner w Polsce www.BritexRadiators.com britex@britex.pl tel 0801 698 531\nSposób istnienia firmy IRSAP na rynku opiera się na tworzeniu perspektyw, zapełnianiu luk i realizacji produktów, w których innowacyjność oraz funkcjonalność estetyczna stają się modelem do naśladowania. Nieprzypadkowo misją naszej firmy jest „Clima Sapiens”, czyli tworzenie w pomieszczeniach mieszkalnych przemyślanego i nowoczesnego, a przez to komfortowego i przyjemnego, klimatu. Tak więc teraźniejszość i przyszłość IRSAP to wprowadzanie innowacji, przewidywanie nowych potrzeb oraz tworzenie nowych produktów. Firma IRSAP, założona w 1963 roku, szybko zdobyła silną pozycję lidera w produkcji stalowych grzejników rurowych. Zawdzięcza to sukcesowi zastosowanej strategii, innowacyjnej na rynku włoskim w tej branży, która polega na oferowaniu grzejników służących nie tylko do ogrzewania domu, ale będących również elementami wystroju wnętrza. Osiąga to poprzez zastosowanie żywych kolorów oraz nowoczesnego designu umożliwiającego dużą dowolność aranżacji. W ciągu ponad 40 lat swojej historii spółka cały czas się rozwijała, osiągając pozycję lidera nie tylko we Włoszech, ale również w całej Europie. Kluczami do tego sukcesu były właściwości oferowanych produktów oraz obsługa klienta, a także rodzinna tradycja, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wszystkie te elementy także dziś tworzą charakter i ducha firmy.\nPartner w Polsce www.BritexRadiators.com\nSystem jako ci IRSAP posiada certyfikat UNI EN ISO 9001 : 2000. Wydajno cieplna wszystkich grzejników została poddana kontroli i certyfikacji według zharmonizowanych norm EN 442.\nIl sistema qualità IRSAP è certificato UNI EN ISO 9001 : 2000. La resa termica di tutti i radiatori è controllata e certificata secondo le norme armonizzate EN 442.\nFondata nel 1963, IRSAP si è rapidamente conquistata una solida leadership nella produzione di radiatori tubolari in acciaio. Merito di una strategia vincente ed innovativa per il mercato italiano del settore: utilizzare il radiatore non solo per riscaldare la casa ma anche per arredarla, con la vitalità del colore e la versatilità di un design attuale facile da ambientare. Negli oltre 40 anni di storia, la società non ha mai cessato di svilupparsi fino ad acquisire una posizione di leadership oltre che in Italia anche in Europa. Le caratteristiche dei prodotti, unite al servizio al cliente, sono state le chiavi di questo successo, frutto anche di una tradizione familiare trasmessa di generazione in generazione. Tutti elementi che anche oggi, più che mai, costituiscono lo spirito d'impresa.\n6 8 28 48 pag.\nGrzejnik dekoracyjny wielokolumnowy Radiatore d’Arredo Multicolonna Tesi\nPiano Instalacja pionowa Piano installazione verticale\nPiano Instalacja pozioma Piano Installazione orizzontale\nPiano 2 Instalacja pionowa Piano 2 installazione verticale Piano 2 Instalacja pozioma Piano 2 Installazione orizzontale Arpa Arpa 2 Arpa Chromowany Arpa Cromato Sintesi Duble Duble 2\nFlauto 2 Filo Baia Vela Cless Duna Pareo\nGrzejniki łazienkowe, Chromowane\nRadiatori da Bagno Cromati Ares Chromowany Ares Cromato Venus Chromowany Venus Cromato Flauto Chromowany Flauto Cromato Filo Chromowany Filo Cromato Vela Chromowany Vela Cromato Tolé Chromowany Tolé Cromato Stilé Chromowany Stilé Cromato Alatherm Alatherm\n64 72 78 80 pag.\nGrzejniki wg Design\nRadiatori di Design Curval Flexo Multiplo Arco\nRadiatori da Bagno Elettrici Ares elektryczny Ares Elettrico Ares Chromowany elektryczny Ares Cromato Elettrico Venus elektryczny Venus Elettrico Venus Chromowany elektryczny Venus Cromato Elettrico Tesi 3 Ef Ala 1\nzespoły zaworów i zaworów odcinających Gruppi Valvola e Detentore Zawór i zawór odcinający zapewniający oszczędność miejsca Valvola e Detentore salvaspazio Głowice termostatyczne Teste termostatiche Uchwyt Stendino Kosz Cestino Wieszk Appendino Opornik elektryczny z wyłącznikiem Resistenza Elettrica con interruttore Opornik elektryczny ze sterowaniem elektronicznym na szybkozłączkę Resistenza Elettrica con controllo elettronico ad innesto rapido\nStandard Serii color Serie color Kolory Specjalne Colori Speciali Chromowany Cromato\nSPIS TRESCI 5\nna zdjęciu: grzejnik malowany, kolor Biały Standardowy (kod 01) In foto: radiatore verniciato colore Bianco Standard (cod. 01)\n"Termoarredatori¨" TESI to najbardziej funkcjonalny i elegancki system ogrzewania pomieszczeń. Stalowa struktura rurowa optymalizuje wykorzystanie energii, gwarantując wysoką wydajność również w instalacjach niskotemperaturowych. Inną charakterystyczną cechą grzejników TESI jest ogromna różnorodność kompozycyjna, możliwa dzięki gamie dostępnych wymiarów: 5 głębokości; 19 wysokości; nieograniczona długość będąca wielokrotnością 45 mm. Z tego względu systemy TESI są powszechnie stosowane podczas regeneracji i przekształcania już istniejących instalacji. Dzięki zaokrąglonym kształtom, które ograniczają do minimum niebezpieczeństwo wypadków, mogą być z powodzeniem wykorzystywane w lokalach publicznych, instytucjach, szkołach i szpitalach.\n05 EN442-1 . I "termoarredatori®" TESI rappresentano il sistema più funzionale ed elegante per il riscaldamento di ambienti. La struttura in tubolare d'acciaio, infatti, ottimizza lo sfruttamento dell'energia garantendo un elevato rendimento anche negli impianti a bassa temperatura. Altra caratteristica peculiare è la straordinaria libertà compositiva consentita dalla gamma di misure disponibili: 5 profondità; 19 altezze; lunghezze illimitate, multiple di 45 mm. Per questo i TESI sono universalmente adottati negli interventi di recupero e nella riconversione di impianti preesistenti. Grazie alle forme arrotondate, che riducono al minimo il rischio di incidenti, possono essere opportunamente inseriti in locali pubblici, enti, scuole ed ospedali.\nRozstawy osi przy wymianie na żeliwo i aluminium Interassi per sostituzione ghisa e alluminio\n2 3 TESI\n200 200 133\n300 302 235\n400 402 335\n600 602 535\n750 752 685\nkg 0,35 Waga - Peso lt 0,30 Pojemność - Capacità Watt/el 18,7 ∆t=60°C Watt/el 14,9 ∆t=50°C\n87,6 131,3 158,4 176,8 195,7 225,0\n69,2 103,0 124,3 139,0 154,2 177,8\n1,252 1,239 1,247 1,255 1,263 1,274 1,286\n1,294 1,332 1,329 1,319 1,308 1,293\nModel - Modello mm Wysokość -Altezza Rozstaw osi - Interasse mm\nWykładnik - Esp. n. Waga - Peso 101\n4 5 6 TESI\n1000 1500 1800 2000 2200 2500 1002 1502 1802 2002 2202 2502 935 1435 1735 1935 2135 2435\n565 567 500\n665 667 600\n685 765 687 767 620 700\n865 885 867 887 800 820\n1,71 1,92 1,96\nlt 0,40 Pojemność - Capacità ∆t=60°C Watt/el 25,7\n1,08 1,20 1,23\n123,0 180,6 215,1 238,1 261,2 296,2\n95,8 107,5 109,8\nWatt/el 20,3 32,5 42,0 51,4 60,6 74,3 87,8 ∆t=50°C Wykładnik - Esp. n. 1,288 1,248 1,259 1,270 1,281 1,297 1,314\n96,8 141,7 168,9 187,2 205,7 233,7\n75,6 84,6 86,4\nWaga - Peso\n900 902 835\n1,317 1,330 1,325 1,318 1,310 1,299 1,277 1,288 1,290 1,299 1,310 1,312\nkg 0,70 0,99\n2,30 2,58 2,63\nPojemność - Capacità lt 0,55 0,71 ∆t=60°C Watt/el 33,1 52,9\n1,46 1,62 1,65\n84,6 100,1 123,2 146,0\n160,7 232,6 274,8 302,7 330,3 371,5\n94,7 110,1 113,2 125,5 140,7 143,8\n∆t=50°C Watt/el 26,0 42,1 54,6 66,9 79,0 96,8 114,3 125,9 182,6 216,0 238,1 260,0 292,8 74,8 86,7 89,1 98,6 110,3 112,6 Wykładnik - Esp. n. 1,3261,258 1,272 1,286 1,300 1,322 1,343 1,340 1,328 1,321 1,317 1,312 1,306 1,296 1,310 1,312 1,324 1,338 1,341 Waga - Peso\nkg 0,93 1,29\nPojemność - Capacità lt 0,62 0,82 ∆t=60°C Watt/el 40,5 64,9\n195,4 281,8 332,8 366,6 400,2\n∆t=50°C Watt/el 31,7 51,4 66,5 81,3 95,9 117,4 138,5 152,4 220,9 261,3 288,0 314,7 354,5 Wykładnik - Esp. n. 1,350 1,276 1,291 1,307 1,322 1,346 1,369 1,364 1,337 1,327 1,323 1,320 1,314\nWaga - Peso 215\nOkreślenie roboczej ∆ t:\n84,2 103,2 122,0 150,0 177,8\nkg 1,09 1,52\nPojemność - Capacità lt 0,81 1,06 ∆t=60°C Watt/el 48,0 76,8\n230,4 331,1 390,8 430,7 470,3\n∆t=50°C Watt/el 37,4 60,7 78,5 95,8 112,8 137,9 162,6 178,9 259,1 306,5 337,9 369,3 416,2 Wykładnik - Esp. n. 1,374 1,293 1,310 1,327 1,345 1,370 1,396 1,388 1,346 1,334 1,330 1,327 1,322\nDeterminazione del ∆t di lavoro:\n∆t = Ti +2 Tu - Ta\nROZWIĄZANIA SPECJALNE • Zakrzywione żeberka. • Specjalne rozstawy osi przy wymianie na żeliwo i aluminium. • Złączki kątowe. • Przystosowanie do podłączeń od dołu z przyspawanymi tulejami 1/2". • Przegroda spawana wewnątrz. • Połączenie żeberek złączkami wkrętnymi (ang. nipples). • Montaż zaślepek i zaworów redukcyjnych.\nLAVORAZIONI SPECIALI • Batterie curve. • Interassi speciali per sostituzioni ghisa ed alluminio. • Raccordi ad angolo a 90°. • Predisposizione per attacchi da sotto con manicotti da 1/2" saldati. • Diaframma saldato internamente. • Nipplatura batterie. • Montaggio tappi e riduzioni 3/8” ÷ 1”.\n99,6 122,0 144,1 177,1 209,8\nTa = temperatura otoczenia Ti = temperatura wody na wejściu do grzejnika Tu = temperatura wody na wyjściu Ta = temperatura ambiente Ti = temperatura acqua ingresso radiatore Tu = temperatura acqua uscita radiatore\nDla ∆t różnych od 60°C należy zastosować wzór: Q = Qn (∆t / 50)n Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 12 bar dla Tesi 2/3/4, 10 bar dla Tesi 5/6. Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza: 95°C. Per ∆t ≠ da 60°C utilizzare la formula: Q = Qn (∆t / 50)n Pressione massima ammessa per Tesi 2, Tesi 3 e Tesi 4: 12 bar. Pressione massima ammessa per Tesi 5 e Tesi 6: 10 bar. Temperatura massima ammessa: 95°C. Na zdjęciu: grzejnik Tesi 4 kolumny. In foto:radiatore Tesi 4 colonne.\nGrzejnik dekoracyjnywielokolumnowy Radiatore d’arredo multicolonna\nna zdjęciu: grzejnik malowany, kolor Szary Tytan Metaliczny (kod L3) in foto: radiatore verniciato colore Grigio Titanio Metallizzato (cod. L3)\nPIANO to grzejnik dekoracyjny wykonany z płaskich rur stalowych : idealne połączenie klasy, elegancji i linearności, co sprawia , że może być uniwersalnym elementem wyposażenia dowolnego pomieszczenia w domu. Dzięki szerokiej gamie wymiarów, wysokość od 420 do 2520 mm oraz od 2 do 30 elementów w parzystej liczbie, grzejnik PIANO jest bardzo elastyczny w zastosowaniu.\nPIANO è il radiatore d’arredo realizzato con tubolari d’acciaio piatti: un perfetto mix tra classe, eleganza e linearità. Per questo motivo risulta un versatile elemento d’arredo in qualsiasi ambiente della casa. L’ampia gamma dimensionale rende PIANO un radiatore molto flessibile: altezze da 420 a 2520 mm e da 2 a 30 elementi in numero pari.\nROZWIĄZANIA SPECJALNE: • Przystosowanie do podłączeń od dołu z przyspawanymi tulejami 1/2". • Przegroda wewnętrzna.\nLAVORAZIONI SPECIALI: • Predisposizione per attacchi da sotto con manicotti 1/2” saldati. • Diaframma interno.\nDla ∆t różnych od 60°C należy zastosować wzór: Q=Qn (∆t / 50)n Per ∆t diversi da 60°C utilizzare la formula: Q = Qn (∆t / 60)n\n• Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar. • Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza 95°C. • Pressione massima ammessa 4 bar. • Temperatura massima ammessa 95°C.\nWysokość Altezza H mm\nRozstaw osi Interasse L mm\nWaga Peso kg\nPojemność Capacità lt\nQn i ∆t = 50˚ C Qn a ∆t = 50° C Watt\nQn i ∆t = 60˚ C Qn a ∆t = 60° C Watt\nWykładnik Esponente n.\nPRZEKŁADKA DISTANZIERE Na zdjęciu: grzejnik Piano pionowy, z przyspawanymi tulejami 1/2". In foto: radiatore Piano Verticale con manicotti da 1/2” saldati.\nGrzejnik dekoracyjny, Instalacja pionowa Radiatore d’arredo installazione verticale\nSpecjalny poziomy sposób montażu grzejnika Piano podkreśla jego prostotę, minimalistyczny design oraz klasę, co pozwala na dostosowanie pomieszczeń, w których jest on instalowany, do gustów właścicieli. Dostępne wysokości: od 2 do 30 elementów w parzystej liczbie i długości od 420 a 2520 mm.\nLa particolare installazione orizzontale del radiatore PIANO, rappresenta la semplicità e l'essenzialità del design, con in più quel tocco di classe che permette di personalizzare l'ambiente nel quale viene collocato. L’ampia gamma dimensionale rende PIANO un radiatore molto flessibile: lunghezze da 420 a 2520 mm e da 2 a 30 elementi in numero pari.\nDługość / Lunghezza P mm\nRozstaw osi / Interasse L mm\nGłębokość / Profondità L’ mm\nWaga / Peso Kg\nPojemność / Capacità lt\n• Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar. • Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza 95°C. • Pressione massima ammessa 4 bar. • Temperatura massima ammessa 95°C. Określenie roboczej ∆ t: Determinazione del ∆t di lavoro:\nTi + Tu 2\nWydajność cieplna na metr długości / Resa termica a metro lineare Liczba elementów N. Elementi\nWydajność na metr długości w watach przy Dt = 60°C. Resa a metro lineare in Watt ∆t = 60˚C\nWykładnik zmiany Espon. di modifica\nWydajności termiczne wyrażone w WATT w przytoczonej poniżej tabeli, podają wydajność cieplną dla poszczególnych elementów o długości 1000 mm (1 m). Aby określić wydajność cieplną dostępnej wysokości, należy podzielić wydajność cieplną podaną w odniesieniu do metra liniowego przez 1000 i pomnożyć przez efektywną wysokość elementu. Przykł.1: Wydajność na metr liniowy dla 8 elementów = 639,6 Watt. Wydajność efektywna dla 8 elementów o długości 1520 odpowiada 639,6/ 1000 * 1520 = 972,20 Watt. Przykł.2: Wydajność na metr liniowy dla 6 elementów = 478,5 Watt. Wydajność efektywna dla 6 elementów o długości 700 odpowiada 478,5/1000 * 700 = 334,95 Watt. Le rese Termiche espresse in WATT nella tabella sotto (riportata), indicano la resa termica per i vari elementi di lunghezza 1000 mm (1 MT). Per determinare la resa termica di un’altezza disponibile, dividere la resa termica indicata per metro lineare per 1000 e moltiplicarla per l’altezza effettiva dell’elemento. Es1: Resa per metro lineare per 8 elementi = 639,6 Watt. Resa effettiva per 8 elementi lunghezza 1520 uguale a 639,6/ 1000 * 1520 = 972,20 Watt. Es2: Resa per metro lineare per 6 elementi = 478,5 Watt. Resa effettiva per 6 elementi lunghezza 700 uguale a 478,5/1000 * 700 = 334,95 Watt.\nNa zdjęciu: grzejnik Piano poziomy, z przyspawanymi tulejami 1/2". In foto: radiatore Piano Orizzontale con manicotti da 1/2” saldati.\nGrzejnik dekoracyjny, Instalacja pozioma Radiatore d’arredo installazione orizzontale\nna zdjęciu: grzejnik malowany, kolor Kość Słoniowa RAL 1013 (kod 02) In foto: radiatore verniciato colore Avorio RAL 1013 (cod. 02)\nDla rozwiązań architektonicznych wymagających większej wydajności cieplnej PIANO jest też dostępny w wersji dwupłytowej: PIANO 2. Ta forma grzejnika PIANO 2 w najwyższym stopniu spełnia oczekiwania związane z ciepłem i elegancją. Dostępne wysokości: od 420 do 2520 mm i długości od 2 do 30 elementów w parzystej liczbie.\nPer soluzioni architettoniche che richiedono una maggior resa calorica, PIANO è disponibile nella versione a doppio rango: PIANO 2. In questa conformazione, il radiatore PIANO 2, soddisfa pienamente le esigenze di calore ed eleganza. L’ampia gamma dimensionale rende PIANO un radiatore molto flessibile: altezze da 420 a 2520 mm e da 2 a 30 elementi in numero pari.\nNa zdjęciu: grzejnik Piano 2 pionowy, z przyspawanymi tulejami 1/2".\n5 50÷61 73÷84\nIn foto: radiatore Piano 2 Verticale con manicotti da 1/2” saldati.\nPIANO 2 13\nGrzejnik piano 2 jest dostępny również w wersji poziomej, która pasuje do rozwiązań architektonicznych wymagających większej wydajności cieplnej. Ten produkt charakteryzujący się prostą linią posiada cechy nowoczesnego designu, dzięki czemu doskonale dopasowuje się do każdego typu wnętrz. Dostępne wysokości: od 2 do 30 elementów w parzystej liczbie i długości od 420 a 2520 mm.\nIl radiatore PIANO 2 è disponibile anche nella versione orizzontale, per soddisfare le soluzioni architettoniche che richiedono una maggiore resa calorica. Di linea essenziale, questo prodotto, risponde a caratteristiche di design moderno, integrandosi perfettamente in ogni tipo di ambiente. L’ampia gamma dimensionale rende PIANO 2 un radiatore molto flessibile: lunghezze da 420 a 2520 mm e da 2 a 30 elementi in numero pari.\nNa zdjęciu: grzejnik Piano 2 poziomy, z przyspawanymi tulejami 1/2". In foto: radiatore Piano 2 Orizzontale con manicotti da 1/2” saldati.\nPIANO 2 15\nna zdjęciu: grzejnik malowany, kolor Naturalny Beż (kod 38) In foto: radiatore verniciato colore Beige Naturale (cod. 38)\nGrzejnik stalowy ARPA, prosty i lekki w formie, to nowoczesne rozwiązanie estetyczne w zakresie ogrzewania. Bardzo charakterystyczny i wyróżniający się w każdym wnętrzu grzejnik ARPA zapewnia dobrą wydajność dzięki swojej stalowej strukturze rurowej. Dostępne wysokości: od 420 do 2520 mm i długości od 2 do 40 elementów w parzystej liczbie.\nSobrio e leggero il radiatore in acciaio ARPA rappresenta una versione estetica moderna per il riscaldamento. Di forte identità che segna qualsiasi ambiente, ARPA offre un buon rendimento grazie alla sua struttura in tubolare d'acciaio. Disponibile con altezze da 420 a 2520 mm e lunghezze da 2 a 40 elementi in numero pari.\nin foto: radiatore verniciato colore Blu Cobalto (cod. 13) photo: radiator painted in Cobalt Blue (cod. 13)\n• Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 12 bar. • Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza 95°C. • Pressione massima ammessa 12 bar. • Temperatura massima ammessa 95°C.\nNa zdjęciu: grzejnik Arpa, z przyspawanymi tulejami 1/2". In foto: radiatore Arpa con manicotti da 1/2” saldati.\nGrzejnik dekoracyjny Radiatore d’arredo\nna zdjęciu: grzejnik malowany, kolor Biały Standardowy (kod 01) In foto: radiatore verniciato colore Bianco Standard ( cod. 01)\nDla dużych kubatur i do wytwarzania niezbędnej ilości kalorii jest dostępna wersja ARPA 2 charakteryzująca się podwójną sekwencją rur spawanych po bokach kolektora. Estetyka oraz funkcjonalność w ARPA 2 uzupełniają się i są dobrze ze sobą zgrane. Dostępna o wysokościach od 420 do 2520 mm i długości od 2 do 40 elementów w ilości parzystej.\nPer cubature elevate e per produrre le calorie necessarie è disponibile ARPA 2 caratterizzato da una doppia sequenza di tubi saldati ai lati del collettore. Estetica e funzionalità sono in ARPA 2 complementari e ben armonizzati. Disponibile con altezze da 420 a 2520 mm e lunghezze da 2 a 40 elementi in numero pari.\nNa zdjęciu: grzejnik Arpa 2, z przyspawanymi tulejami 1/2". In foto: radiatore Arpa 2 con manicotti da 1/2” saldati.\nARPA 2 19\nna zdjęciu: grzejnik Cromato (kod 50) in foto: radiatore cromato (cod. 50)\nChromowany model ARPA daje nowe wyobrażenie o grzejnikach: dzięki prostocie form oraz smukłości i lekkości linii zmienia przestrzeń, prezentując zrównoważony i wyszukany design. Dostępne wysokości: od 420 do 920 mm przy długościach od 2 do 40 elementów w parzystej liczbie i wysokości od 1520 do 2520 mm przy długościach od 2 do 28 elementów, również w parzystej liczbie.\nARPA cromato rinnova l’immagine del radiatore: essenza delle forme, linee slanciate e leggere ARPA cromato trasforma lo spazio evidenziando un design equilibrato e raffinato. Disponibile in altezze da 420 a 920 mm con lunghezze da 2 a 40 elementi in numero pari ed in altezze da 1520 a 2520 mm con lunghezze da 2 a 28 elementi sempre in numero pari.\nna zdjęciu: grzejnik Arpa Cromato In foto: radiatore Arpa Cromato.\nGrzejnik dekoracyjny Chromowany Radiatore d’arredo cromato\nU podstaw nazwy tego stalowego grzejnika leży udana synteza pomiędzy funkcjonalnością i estetyką. Wysokowydajna struktura rurowa oraz prosty i linearny design sprawiają, że grzejniki SINTESI są szczególnie wskazane w instalacjach niskotemperaturowych.Przy wysokościach od 400 do 2500 mm i długościach od 4 do 54 rur ilość możliwych rozwiązań kompozycyjnych jest niezliczona.\nLa felice sintesi tra funzionalità ed estetica è all'origine del nome di questo radiatore in acciaio. La struttura tubolare ad alto rendimento, il design semplice e lineare rendono i radiatori SINTESI particolarmente indicati per gli impianti a bassa temperatura. Le soluzioni compositive sono innumerevoli, con altezze da 400 a 2500 mm e lunghezze da 4 a 54 tubi.\nROZWIĄZANIA SPECJALNE: • Realizacja spawanych grzejników narożnych z kątem 90°. • Przystosowanie do spawanych podłączeń od dołu 1/2" (idealne rozwiązanie przy instalacji prostopadłej). • Spawana przegroda wewnętrzna.\nLAVORAZIONI SPECIALI: • Realizzazione di radiatori angolari a 90° saldati. • Predisposizione per attacchi da sotto da 1/2” saldati (ideale per installazione a bandiera). • Diaframma interno saldato.\nNa zdjęciu: grzejnik Sintesi, instalacja prostopadła. In foto: radiatore Sintesi installazione a bandiera.\nna zdjęciu: grzejnik malowany, kolor Czarny Grafitowy (kod 18) In foto: radiatore verniciato colore Nero Grafite (cod. 18)\nDUBLE to innowacyjny grzejnik stalowy: zbudowany z asymetrycznych rur, ma dwie całkowicie różne i bardzo oryginalne powierzchnie. Przydatny i funkcjonalny, jest prosty do odwrócenia, w związku z czym decyzję o wyborze strony podejmuje się w momencie instalacji, bez konieczności zmiany podłączeń. Dostępne wysokości: od 400 do 2500 mm i długości od 2 do 40 elementów.\nDUBLE è un radiatore in acciaio innovativo: costruito con tubi asimmetrici, presenta due facce completamente differenti e molto originali. Utile e funzionale, è perfettamente reversibile per cui la scelta del lato si prende al momento dell’installazione, senza necessità di modificare gli attacchi. Disponibile con altezze da 400 a 2500 mm e lunghezze da 4 a 40 elementi.\nLAVORAZIONI SPECIALI: • Realizzazione di radiatori ad angolo di 90° saldati. • Predisposizione per attacchi da sotto da 1/2” saldati (ideale per installazione a bandiera). • Diaframma interno saldato.\nNa zdjęciu: grzejnik Duble, instalacja prostopadła. In foto: radiatore Duble installazione a bandiera.\nna zdjęciu: grzejnik malowany, kolor Syarz Perłowz (kod L6) In foto: radiatore verniciato colore Grigio Perla (cod. L6)\nDUBLE 2 stanowi ewolucję techniczną i funkcjonalną wersji Duble. Odznacza się zwiększoną powierzchnią i zwiększoną zdolnością wymiany cieplnej DUBLE utrzymując te same dane techniczne konstrukcyjne oraz estetykę. Nadaje się szczególnie do zainstalowania w pomieszczeniach o dużej kubaturze gdzie zwykły DUBLE nie byłby wystarczający do wytworzenia niezbędnej ilości kalorii. Wysokości od 400 do 2500 mm i długości od 10 do 40 elementów. ROZWIĄZANIA SPECJALNE: • Przystosowanie do mocowania od spodu z tulejkami 1/2” przyspawanymi jedynie na krańcach grzejnika. • Spawana przegroda wewnętrzna.\nDUBLE 2 rappresenta l’evoluzione tecnica e funzionale di Duble. Aumenta la superficie e la capacità di scambio termico del DUBLE mantenendo le caratteristiche costruttive ed estetiche. Particolarmente adatto ad essere installato in ambienti di grandi cubature ove il normale DUBLE non sarebbe sufficiente a produrre le calorie necessarie. Altezze da 400 a 2500 mm e lunghezze da 10 a 40 elementi. LAVORAZIONI SPECIALI: • Predisposizione per attacchi da sotto con manicotti da 1/2” saldati solo alle estremità del radiatore. • Diaframma interno saldato.\nWysokość Înălţimea Altezza AltezzaInterasse mm HHmm\nRozstaw Interaxaosi Interasse Peso mm LLmm\nWaga Greutatea Peso Capacità kg kg\nPojemność Capacitatea Qn aCapacità ∅t = 50° C ltlt\n∆t = 50° 50˚ CC QnQnla i ∅t Qnaa∅t ∆t == 60° 50° CC Qn Watt Watt\n∆t = 60° 60˚ CC QnQnla i ∅t Qn a ∆t = 60°n C Esponente Watt Watt\nWykładnikn Exponentul Esponente n.\nNa zdjęciu: element malowanego grzejnika Duble 2. In foto: particolare del radiatore Duble 2.\nDUBLE 2 27\nGrzejnik ARES spełnia wymagania dotyczące praktyczności i ciepła. Przydaje się do suszenia ubrań dzięki specjalnym pustym miejscom pomiędzy rurami, może też służyć jako wieszak na ręczniki. Szczególnie polecany do łazienek i kuchni. Dzięki swojej dyskretnej i eleganckiej formie dobrze harmonizuje z wszelkiego rodzaju wyposażeniem. ARES jest dostępny tylko wersji Biały Standardowy (kod 01).\nIl radiatore ARES, risolve esigenze di praticità e di calore. È utile, grazie agli appositi spazi tra tubi, per asciugare capi di biancheria o come portasciugamani. Particolarmente indicato per bagni e cucine, per la sua presenza discreta ed elegante entra in armonia con qualsiasi tipo di arredamento. Così concepito il radiatore ARES si distingue per le caratteristiche di comfort e di prestazioni ottimali.\nDZIAŁANIE MIESZANE: Po wprowadzeniu specjalnego opornika elektrycznego (dostępnego jako opcja) ARES może działać także w tych okresach, w których instalacja centralnego ogrzewania jest wyłączona.\nFUNZIONAMENTO MISTO: Con l’inserimento di una speciale resistenza elettrica (disponibile come optional), ARES può funzionare anche nei periodi in cui l’impianto di riscaldamento è spento.\nÎnălţimea Model AltezzaInterasse Modello H mm\n818 15 rur - 2 Przestrzenie 15 tubi - 2 spazi H mm 818\n1118 22 rur - 2 Przestrzenie 22 tubi - 2 spazi H mm 1818\n1462 28 rur - 3 Przestrzenie 28 tubi - 3 spazi H mm 1462\n1720 34 rur - 3 Przestrzenie 34 tubi - 3 spazi H mm 1720\nQn la ∅t = 50° C Pojemność Qn aCapacità ∅t = 60° C Watt lt\nGreutatea Rozstaw osi Capacità Interasse L’ kg mm\n430 500 600 750\n400 470 570 720\n5,9 6,7 7,7 9,2\n3,2 3,6 4,1 4,8\n324 366 426 515\n404 456 530 641\n1,207 1,207 1,206 1,206\n8,4 9,5 11,0 13,2\n4,6 5,1 5,8 6,9\n459 526 617 753\n577 662 774 941\n1,258 1,265 1,246 1,219\n10,8 12,1 14,0 16,8\n5,9 6,6 7,5 8,9\n594 676 793 969\n742 845 991 1210\n1,227 1,226 1,224 1,221\n13,0 14,6 16,8 20,3\n7,1 7,9 9,0 10,7\n717 818 957 1166\n895 1020 1193 1453\n1,218 1,211 1,210 1,208\nCapacitatea Waga Qn a ∅tPeso = 50° C ltkg\n∅t = 60° C n Qn iQn ∆t =la 50˚C Qn i ∆t = 60˚ CExponentul Wykładnik Qn a ∆tEsponente = 50° C n Qn a ∆t = 60° C Esponente n. Watt Watt Watt n.\nInteraxa Szerokość Peso Larghezza mm LLmm\nTa = temperatura otoczenia / Ta = temperatura ambiente Ti = temperatura wody na wejściu do grzejnika / Ti = temperatura acqua ingresso radiatore Tu = temperatura wody na wyjściu / Tu = temperatura acqua uscita radiatore\nGrzejnik Ares jest dostępny również w wersji z przyłączami hydraulicznymi o centralnym rozstawie osi 50 mm, jak zostało przedstawione na zdjęciu obok. Radiatore Ares è disponibile anche nella versione con attacchi idraulici centrali, passo 50 mm, posti sul primo tubo in basso come riportato nella foto a lato.\nGrzejnik łazienkowe Radiatore da bagno\nVENUS to grzejnik, w którym splatają się ze sobą poziome linie krzywe charakteryzujące się surową elegancją. Dzięki swojemu wyszukanemu designowi VENUS jest idealny do łazienki urządzonej w dowolnym stylu. Ponadto jego linearny precyzyjnie opracowany kształt umożliwia łatwe czyszczenie oraz wykorzystanie w funkcji suszarki do ręczników. Grzejnik VENUS jest dostępny tylko w wersji Biały Standardowy (kod 01).\nVENUS è un radiatore dove si intrecciano linee orizzontali curve di sobria eleganza. Grazie al suo raffinato design, VENUS è ideale per qualsiasi stile di arredamento della stanza da bagno. Inoltre, la sua forma lineare ed accurata permette una semplice pulizia ed un ottimo utilizzo come scaldasalviette. La gamma, con altezze e larghezze diverse, permette la scelta ottimale del radiatore a seconda dello spazio e resa calorica richiesti.\nDZIAŁANIE MIESZANE: Po wprowadzeniu specjalnego opornika elektrycznego (dostępnego jako opcja) VENUS może działać także w tych okresach, w których instalacja centralnego ogrzewania jest wyłączona.\nFUNZIONAMENTO MISTO: Con l’inserimento di una speciale resistenza elettrica (disponibile come optional), VENUS può funzionare anche nei periodi in cui l’impianto di riscaldamento è spento.\nDla ∆t różnych od Înălţimea Model 60°C należy AltezzaInterasse Modello zastosować wzór: H mm Q=Qn (∆t / 50)n 01 Per ∆t diversi da 60°C MIS050 utilizzare la formula: MIS060 01 Q = Qn (∆t / 60)n\n15 rur - 2 Przestrzenie 15 tubi - 2 spazi MIS075 H mm 818 01\nMIL060 01 28 rur - 3 Przestrzenie\n28 tubi - 3 spazi MIL075 H mm 146201\n22 rur - 2 Przestrzenie 22 tubi - 2 spazi MIM075 H mm 111801\n34 rur - 3 Przestrzenie 34 tubi - 3 spazi MIG075 H mm 172001\nL 497 595 740\nP 45 55 74\nR 1300 1300 1300\nM1 M2 47÷62 62÷77 42÷57 56÷71 29÷44 44÷59\nGrzejnik Venus jest dostępny również w wersji z przyłączami hydraulicznymi o centralnym rozstawie osi 50 mm, jak zostało przedstawione na zdjęciu obok. Radiatore Venus è disponibile anche nella versione con attacchi idraulici centrali, passo 50 mm, posti sul primo tubo in basso come riportato nella foto a lato.\nna zdjęciu: grzejnik malowany, kolor Czarny Satynowany (kod 30) In foto: radiatore verniciato colore Nero Satinato (cod. 30)\nFLAUTO to suszarka do ręczników, której design jest wyrazem nowoczesności: surowy, o prostej formie, zapewniający optymalną wydajność. FLAUTO stanowi idealną propozycję do ogrzewania łazienek.\nFLAUTO è uno scaldasalviette il cui design è segno di modernità: sobrio, contenuto nel disegno, ottimale nelle prestazioni. FLAUTO è una proposta ideale per riscaldare le stanze da bagno.\nDZIAŁANIE MIESZANE: Po wprowadzeniu specjalnego opornika elektrycznego (dostępnego jako opcja) FLAUTO może działać także w tych okresach, w których instalacja centralnego ogrzewania jest wyłączona.\nFUNZIONAMENTO MISTO: Con l’inserimento di una speciale resistenza elettrica (disponibile come optional), FLAUTO può funzionare anche nei periodi in cui l’impianto di riscaldamento è spento.\nFTP045 01 FTP050 01 FTP055 01 20 rur - 2 Przestrzenie RUR 01 20 tubi - 2 spazi FTP075 01\n6,2 6,7 7,2 7,7 9,2\n2,7 2,9 3,1 3,2 3,8\n411 446 481 517 623\n510 553 596 640 771\n1,179 1,177 1,175 1,173 1,167\nFTM045 01 FTM050 01 FTM055 01 30 rur - 3 Przestrzenie FTM060 01 30 tubi - 3 spazi FTM075 01 H mm 1218\n9,4 10,1 10,8 11,6 13,8\n4,0 4,3 4,6 4,9 5,7\n599 648 698 747 894\n744 804 866 926 1106\n1,187 1,184 1,181 1,177 1,168\nFTL045 01 FTL050 01 FTL055 01 38 rur - 4 Przestrzenie FTL060 01 38 tubi - 4 spazi FTL075 01 H mm 1558\n11,9 12,8 13,8 14,7 17,5\n5,1 5,5 5,8 6,2 7,3\n766 834 901 969 1173\n953 1036 1118 1200 1445\n1,200 1,191 1,181 1,172 1,144\n13,7 14,8 15,9 17,0 20,2\n5,9 6,3 6,7 7,1 8,4\n893 965 1036 1109 1324\n1113 1201 1287 1376 1634\n1,207 1,199 1,190 1,181 1,155\n810 H mm 810\nFTG045 01 FTG050 01 FTG055 01 44 rur - 4 Przestrzenie FTG060 01 44 tubi - 4 spazi FTG075 01 H mm 1762\nNa zdjęciu: element malowanego grzejnika Flauto. In foto: particolare del radiatore Flauto.\nna zdjęciu: grzejnik malowany, kolor Kość Słoniowa (kod 02) In foto: radiatore verniciato colore Avorio (cod. 02)\nFLAUTO 2, dzięki podwójnej sekwencji rur, oferuje możliwość zwiększenia wydajności cieplnej, spełniając przy tym oczekiwania związane z zajmowaniem możliwie jak najmniejszej przestrzeni.\nFLAUTO 2, grazie alla doppia sequenza di tubi, offre la possibilità di aumentare il rendimento calorico rispettando l’esigenza del minimo ingombro.\nDZIAŁANIE MIESZANE: Po wprowadzeniu specjalnego opornika elektrycznego (dostępnego jako opcja) FLAUTO 2 może działać także w tych okresach, w których instalacja centralnego ogrzewania jest wyłączona.\nFUNZIONAMENTO MISTO: Con l’inserimento di una speciale resistenza elettrica (disponibile come optional), FLAUTO 2 può funzionare anche nei periodi in cui l’impianto di riscaldamento è spento.\nFDP045 01 FDP050 01 FDP055 01 40 rur - 2 Przestrzenie FDP060 01 40 tubi - 2 spazi FDP075 H mm 81001\n1,192 1,196 1,199 1,203 1,214\nFDM045 01 FDM050 01 FDM055 01 60 rur - 3 Przestrzenie FDM060 01 60 tubi - 3 spazi FDM075 H mm 121801\n16,2 17,6 19,1 20,6 25,1\n6,6 7,2 7,8 8,3 10,1\n820 911 1002 1093 1367\n1024 1138 1252 1365 1707\n1,221 1,221 1,220 1,220 1,219\n20,5 22,4 24,3 26,2 31,8\n8,4 9,1 9,9 10,6 12,8\n1057 1168 1279 1390 1723\n1323 1460 1596 1732 2137\nFDL045 01 FDL050 01 FDL055 01 76 rur - 4 Przestrzenie FDL060 01 76 tubi - 4 spazi FDL075 H mm 155801\nFDG045 01 FDG050 01 FDG055 01 88 rur - 4 Przestrzenie FDG060 01 88 tubi - 4 spazi FDG075 H mm 176201 Określenie roboczej ∆ t:\nNa zdjęciu: element malowanego grzejnika Flauto 2. In foto: particolare del radiatore Flauto 2.\nFLAUTO 2 35\nna zdjęciu: grzejnik malowany, kolor Brązowy (kod 09) In foto: radiatore verniciato colore Marrone (cod. 09)\nOfertę IRSAP uzupełnia wprowadzenie do gamy produktów grzejników FILO. To rozwiązanie doskonale komponuje się zarówno z elementami wyposażenia, jak i z wnętrzem domu czy biura. Cechą tego grzejnika jest niewielka średnica poziomych rur, które nadają mu smukłą i atrakcyjną formę. Malowany epoksydowymi farbami proszkowymi, może być ciekawą i nowoczesną alternatywą w stosunku do już stosowanych i znanych kształtów geometrycznych. Projekt IRSAP staje się propozycją wystroju wnętrza.\nLa proposta IRSAP si completa con l’inserimento nella gamma del FILO. Tale soluzione ben si integra sia con gli elementi di arredo che gli ambienti della casa e dell’ufficio. Caratteristica di questo corpo scaldante è il diametro fine dei tubi orizzontali che delineano una figura snella e accattivante. Verniciato con polveri epossidiche può essere un’alternativa simpatica e moderna a geometrie già realizzate e conosciute. Un’idea IRSAP che diventa una proposta d’arredamento.\nFUNZIONAMENTO MISTO: Con l’inserimento di una speciale resistenza elettrica (disponibile come optional), FILO può funzionare anche nei periodi in cui l’impianto di riscaldamento è spento.\nÎnălţimea Dla ∆t różnych od Model AltezzaInterasse 60°C należy Modello H mm zastosować wzór: Q=Qn (∆t / 50)n Per ∆t diversi da 60°C FIP046 01 utilizzare la formula: Q = Qn (∆t / 60)n FIP051 01\nInteraxa Szerokość Peso Larghezza L mm L mm\nFIL051B 01 54 rur - 3 Przestrzenie\n54 tubi - 3 spazi FIL061B 01 H mm 1467\n31 rur - 1 Przestrzeni 31 tubi - 1 spazio FIP061 H mm01 785\n46 rur - 2 Przestrzenie 46 tubi - 2 spazi FIM061 01 H mm 1203\n65 rur - 3 Przestrzenie 65 tubi - 3 spazi FIG061 01 H mm 1709\nNa zdjęciu: grzejnika Filo. In foto: radiatore Filo.\nna zdjęciu: grzejnik malowany, kolor AmaraNTOWY (kod 06) In foto: radiatore verniciato colore Amaranto (cod. 06)\nNajważniejsza w tym modelu jest forma; BAIA to grzejniksuszarka do ręczników o miękkich i zaokrąglonych kształtach. Oryginalny profil kolektora połączonego z cienkimi, wygiętymi rurami nadaje grzejnikowi BAIA nową i wyszukaną formę, odpowiednią dla najnowocześniejszych współczesnych rozwiązań w zakresie wyposażenia wnętrz.\nLa forma è protagonista in questo modello; BAIA è un radiatore scaldasalviette dalle linee morbide ed arrotondate. L’esclusivo profilo del collettore abbinato ai tubi sottili e curvati, donano a BAIA un profilo nuovo e raffinato adatto alle soluzioni d’arredo più moderne ed attuali.\nDZIAŁANIE MIESZANE: Po wprowadzeniu specjalnego opornika elektrycznego (dostępnego jako opcja) BAIA może działać także w tych okresach, w których instalacja centralnego ogrzewania jest wyłączona.\nFUNZIONAMENTO MISTO: Con l’inserimento di una speciale resistenza elettrica (disponibile come optional), BAIA può funzionare anche nei periodi in cui l’impianto di riscaldamento è spento.\nDla ∆t różnych od Înălţimea Model 60°C należy AltezzaInterasse Modello zastosować wzór: H mm Q=Qn (∆t / 50)n Per ∆t diversi da 60°C BAP046 01 utilizzare la formula: BAP051 01 Q = Qn (∆t / 60)n BAP061 01\nGreutatea Rozstaw osi Capacità Interasse kg L’ mm\nBAP076 01 22 tubi - 1 spazio H mm 76101 BAP091\n22 rur - 1 Przestrzeni\n465 515 615 764 919\n406 456 556 706 860\n5,8 6,3 7,3 8,8 10,2\n2,5 2,7 3,0 3,5 4,0\n383 418 487 590 698\n479 522 608 735 867\n1,227 1,223 1,215 1,202 1,190\nBAM046 01 BAM051 01 BAM061 01 33 rur - 2 Przestrzenie BAM076 01 33 tubi - 2 spazi BAM091 01 H mm 1181\n8,7 9,5 11,0 13,2 15,4\n3,8 4,1 4,6 5,3 6,1\n563 616 723 882 1048\n704 770 903 1100 1306\n1,227 1,224 1,220 1,213 1,207\n11,2 12,1 14,0 16,9 19,7\n5,0 5,3 5,9 6,9 7,8\n725 793 928 1131 1342\n908 993 1162 1416 1679\n1,234 1,234 1,233 1,231 1,229\n12,9 14,0 16,2 19,6 22,8\n5,7 6,1 6,8 7,9 9,0\n838 918 1079 1319 1569\n1046 1146 1348 1649 1964\n1,216 1,217 1,221 1,225 1,230\nBAL046 01 BAL051 01 BAL061 01 42 rur - 3 Przestrzenie BAL076 01 42 tubi - 3 spazi BAL091 H mm 154101 BAG046 01 BAG051 01 BAG061 01 49 rur - 3 Przestrzenie BAG076 01 49 tubi - 3 spazi BAG091 01 H mm 1751\nL 465 515 615 764 919\nP 41 47 60 85 80\nR 1000 1000 1000 1000 1600\nM1 57÷62 51÷61 38÷58 29÷54 34÷57\nM2 71÷76 65÷75 52÷73 44÷69 49÷72\nna zdjęciu: grzejnik Baia, kolor Szary Aluminiowy (kod B4). In foto: radiatore Baia colore Grigio Alluminio (cod. B4).\nna zdjęciu: grzejnik malowany, kolor Biały Edelweiss matowy (kod 34) In foto: radiatore verniciato colore Bianco Edelweiss Opaco (cod. 34)\nVELA, grzejnik o wyszukanym designie, zbudowany jest z płaskich poziomych rur stalowych. Nadaje wnętrzu wyjątkowe znaczenie i charakter, nie czyniąc go przy tym ciężkim. Wyposażony w wyjątkowo łatwe w montażu uchwyty ścienne CHELA (Pat. Wewn.) grzejnik VELA jest idealnym rozwiązaniem do łazienek, kuchni, saun, basenów, ponieważ nie tylko ogrzewa wnętrze, ale również umożliwia idealne wysuszenie każdego rodzaju bielizny.\nVELA, radiatore curato nel design, ha tubi in acciaio piatti orizzontali e conferisce importanza e particolarità all’ambiente, senza appesantirlo. Dotato di attacchi a muro CHELA (Pat.Int) unici per facilità d’installazione, VELA è l’elemento ideale per sale da bagno, cucine, saune, piscine, perché oltre che scaldare l’ambiente, permette di asciugare perfettamente qualsiasi capo.\nDZIAŁANIE MIESZANE: Po wprowadzeniu specjalnego opornika elektrycznego (dostępnego jako opcja) VELA może działać także w tych okresach, w których instalacja centralnego ogrzewania jest wyłączona.\nFUNZIONAMENTO MISTO: Con l’inserimento di una speciale resistenza elettrica (disponibile come optional), VELA può funzionare anche nei periodi in cui l’impianto di riscaldamento è spento.\nDla ∆t różnych od Înălţimea Model 60°C należy AltezzaInterasse Modello H mm zastosować wzór: Q=Qn (∆t / 50)n Per ∆t diversi da 60°C VES046 01 utilizzare la formula: VES056 01 Q = Qn (∆t / 60)n\nVES066 01 9 rur - 1 Przestrzeni VES076 01 9 tubi - 1 spazio\n∅t = 60° C n Qn iQn ∆t =la 50˚C Qn i ∆t = 60˚ CExponentul Wykładnik Esponente n Qn a ∆t = 50° C Qn a ∆t = 60° C Esponente n. Watt Watt Watt n.\n416 516 616 716\n6,6 7,7 8,8 9,9\n3,9 4,6 5,3 6,0\n314 359 405 451\n392 449 507 565\n1,215 1,225 1,235 1,245\n10,3 12,0 13,6 15,2\n6,2 7,2 8,3 9,4\n470 552 635 717\n590 693 796 899\n1,247 1,244 1,242 1,239\n14,6 17,0 19,4 21,8\n8,8 10,4 11,9 13,5\n676 805 933 1062\n848 1008 1169 1329\n1,240 1,238 1,235 1,232\n16,3 19,0 21,8 24,6\n10,1 11,9 13,6 15,4\n768 903 1038 1172\n965 1135 1305 1476\n1,254 1,257 1,259 1,262\nH mm 761\nVEM046 01 VEM056 01 VEM066 01 14 rur - 2 Przestrzenie VEM076 01 14 tubi - 2 spazi H mm 1181\nVEL046 01 VEL056 01 VEL066 01 20 rur - 3 Przestrzenie 20 tubi - 3 spazi VEL076 01 H mm 1541\nVEE046 01 VEE056 01 23 rur - 3 Przestrzenie VEE066 01 23 tubi - 3 spazi VEE076 01 H mm 1751\nna zdjęciu: grzejnik Vela, kolor Biały Standardowy (kod 01). In foto: radiatore Vela colore Bianco Standard (cod. 01).\nna zdjęciu: grzejnik malowany, kolor Szary Aluminiowy (kod B4) In foto: radiatore verniciato colore Grigio Alluminio (cod. B4)\n“Termoarredatore¨” CLESS stanowi odpowiedź na oczekiwania w zakresie innowacji, wydajności i praktyczności oraz podstawowych cech grzejnika. Specjalny wygięty kształt kolektorów sprawia, że gama grzejników CLESS jest wyjątkową i oryginalną nowością. Wielość dostępnych wysokości i szerokości tej suszarki do ręczników jest odpowiedzią na różne potrzeby dotyczące przestrzeni i ogrzewania.\nIl “termoarredatore®” CLESS risponde all’esigenza di innovazione, efficienza e praticità, qualità fondamentali in un corpo scaldante. La particolare curvatura dei collettori rende CLESS una novità esclusiva ed originale che si completa nella gamma del prodotto. Le varianti dell’altezza e larghezza di questo scaldasalviette, sono una valida risposta alle differenti esigenze di spazio e di riscaldamento.\nDla ∆t różnych od Înălţimea Model 60°C należy AltezzaInterasse Modello H mm zastosować wzór: Q=Qn (∆t / 50)n Per ∆t diversi da 60°C CLS055 01 utilizzare la formula: n Q = Qn (∆t / 60)\nCLS060 01 27 rur - 2 Przestrzenie\n27 tubi - 2 spazi H mm 1140\n35 rur - 2 Przestrzenieér CLM070 01 35 tubi - 2 spazi H mm 1500\nCLL075 01 44 rur - 3 Przestrzenie 44 tubi - 3 spazi H mm 1824\nNa zdjęciu: grzejnika Cless. 1140 mm Wysokość. In foto: radiatore Cless, altezza 1140 mm.\nDUNA to suszarka do ręczników o miękkich i zaokrąglonych liniach, w której elementy designu doskonale łączą się z właściwościami technologicznymi. Brak ostrych krawędzi sprawia, że model ten jest bardzo bezpieczny. Oryginalny profil kolektora oraz eliptyczne, zakrzywione rury to nowa odpowiedź na oczekiwania estetyczne najbardziej wymagających klientów.\nDUNA è uno scaldasalviette dalle linee morbide ed arrotondate, dove i particolari creativi ben si fondono con dettagli tecnologici. L’assenza di spigoli rende altamente affidabile il modello. L’esclusivo profilo del collettore ed i tubi ellittici curvati, offrono una nuova risposta alle richieste estetiche più esigenti.\nFUNZIONAMENTO MISTO: Con l’inserimento di una speciale resistenza elettrica (disponibile come optional), DUNA può funzionare anche nei periodi in cui l’impianto di riscaldamento è spento.\nÎnălţimea Dla ∆t różnych od Model AltezzaInterasse 60°C należy Modello H mm zastosować wzór: Q=Qn (∆t / 50)n Per ∆t diversi da 60°C DUP046 01 utilizzare la formula: DUP051 01 Q = Qn (∆t / 60)n DUP061 01\n16 rur - 1 Przestrzeni\nDUP076 01 16 tubi - 1 spazio DUP091 H mm 87101\nDUM046 01 DUM051 01 DUM061 01 23 rur - 2 Przestrzenie DUM076 01 23 tubi - 2 spazi H mm 130301 DUM091\nDUL046 01 DUL051 01 DUL061 01 28 rur - 3 Przestrzenie DUL076 01 28 tubi - 3 spazi DUL091 H mm 163901\nDUG046 01 DUG051 01 DUG061 01 33 rur - 3 Przestrzenie DUG076 01 33 tubi - 3 spazi DUG091 H mm 187901 Określenie roboczej ∆ t:\n6,2 6,7 7,7 9,3 10,8\n3,2 3,4 3,8 4,5 5,2\n376 412 485 594 708\n468 513 604 740 883\n1,203 1,204 1,206 1,208 1,211\n9,0 9,8 11,2 13,5 15,6\n4,6 4,9 5,6 6,6 7,5\n545 598 706 865 1032\n681 748 883 1081 1290\n1,226 1,225 1,225 1,223 1,222\n11,1 12,0 13,8 16,5 19,1\n5,7 6,1 6,9 8,1 9,3\n681 747 879 1076 1280\n850 932 1095 1339 1590\n1,215 1,212 1,207 1,199 1,190\n13,0 14,0 16,1 19,3 22,4\n6,7 7,1 8,0 9,5 10,8\n803 882 1039 1274 1518\n1003 1102 1297 1589 1892\n1,222 1,221 1,217 1,213 1,208\nP 41 46 59 85 80\nM1 57÷62 51÷60 38÷58 29÷54 34÷57\nNa zdjęciu: grzejnika Duna. In foto: radiatore Duna.\nPAREO to suszarka do ręczników o surowej i lekkiej linii, którą zawdzięcza zastosowaniu owalnych rur grzejnych. Odpowiednia do zainstalowania w łazience, kuchni i w każdym innym pomieszczeniu, gdzie może służyć do suszenia bielizny.\nPAREO è uno scaldasalviette dalla linea sobria e leggera, grazie all’impiego di tubi radianti ovali. Adatto per essere installato in bagni, cucine e ovunque sia utile per asciugare capi di biancheria.\nDZIAŁANIE MIESZANE: Po wprowadzeniu specjalnego opornika elektrycznego (dostępnego jako opcja) PAREO może działać także w tych okresach, w których instalacja centralnego ogrzewania jest wyłączona.\nFUNZIONAMENTO MISTO: Con l’inserimento di una speciale resistenza elettrica (disponible come optional), PAREO può funzionare anche nei periodi in cui l’impianto di riscaldamento è spento.\nDla ∆t różnych od Model 60°C należy Modello zastosować wzór: Q=Qn (∆t / 50)n Per ∆t diversi da 60°C PTS040 01 PTS045 01 utilizzare la formula: PTS050 01 Q = Qn (∆t / 60)n\nRozstaw osi Interasse L’ mm\nQn i ∆t = 50˚C Qn a ∆t = 50° C Watt\nPTS055 01 14 rur - 2 Przestrzenie PTS060 14 tubi - 201 spazi H mm 800 PTS075 01\n400 450 500 550 600 750\n356 406 456 506 556 706\n5,7 6,3 6,8 7,3 7,8 9,4\n3,4 3,6 3,9 4,2 4,5 5,4\n308 339 371 402 434 528\n384 423 462 501 540 657\n1,213 1,211 1,208 1,206 1,203 1,195\nPTM040 01 PTM045 01 PTM050 01 PTM055 01 21 rur - 3 Przestrzenie 21 tubi - 3 spazi PTM060 01 H mm 1200 PTM075 01\n8,6 9,3 10,1 10,9 11,7 14,0\n5,0 5,5 5,9 6,3 6,8 8,1\n467 512 558 604 650 788\n588 644 701 758 815 984\n1,268 1,260 1,253 1,246 1,238 1,216\nPTE040 01 PTE045 01 PTE050 01 PTE055 01 32 rur - 4 Przestrzenie 32 tubi - 401 spazi PTE060 H mm 1800 PTE075 01\n12,9 14,1 15,3 16,5 17,6 21,2\n7,6 8,3 8,9 9,6 10,3 12,3\n716 784 851 919 987 1189\n899 984 1067 1152 1237 1488\n1,248 1,246 1,243 1,240 1,238 1,230\nSzerokość Larghezza L mm\nWykładnik Esponente n. n.\nNa zdjęciu: element grzejnika Pareo z wieszakami. In foto: particolare del radiatore Pareo con appendini.\nARES cromato to chromowana wersja grzejnika ARES: innowacyjne rozwiązanie w odniesieniu do prostego, lecz nowoczesnego grzejnika. Ten szczegół technologiczny oraz wysoka jakość produktu sprawiają, że grzejnik ARES stanowi jedyny w swoim rodzaju, zasadniczy element wyposażenia domu.\nARES cromato è la versione cromata del radiatore ARES: un’innovativa ispirazione per un radiatore essenziale ma moderno. Tale dettaglio tecnologico unito alla qualità del prodotto, rendono il radiatore ARES unico nel suo genere e fondamentale per l’arredo della casa.\nDZIAŁANIE MIESZANE: Po wprowadzeniu specjalnego opornika elektrycznego (dostępnego jako opcja) ARES cromato może działać także w tych okresach, w których instalacja centralnego ogrzewania jest wyłączona.\nFUNZIONAMENTO MISTO: Con l’inserimento di una speciale resistenza elettrica (disponibile come optional), ARES cromato può funzionare anche nei periodi in cui l’impianto di riscaldamento è spento.\nDla ∆t różnych od Model 60°C należy Modello zastosować wzór: Q=Qn (∆t / 50)n Per ∆t diversi da 60°C EIS043 50 utilizzare la formula: EIS050 50 n Q = Qn (∆t / 60)\n15 rur - 2 Przestrzenie EIS060 50 15 tubi - 50 2 spazi EIS075 H mm 818\nEIM043 50 EIM050 50 22 rur - 2 Przestrzenie EIM060 50 22 tubi - 250 spazi EIM075 H mm 1118\nEIL043 50 EIL050 50 28 rur - 3 Przestrzenie EIL060 50 28 tubi - 3 spazi EIL075 50 H mm 1462\n43 EIG050 50 34 rur - 3 Przestrzenie EIG060 50 34 tubi - 350 spazi EIG075 H mm 1720\n211 239 279 339\n266 301 351 425\n1,271 1,266 1,258 1,247\n303 346 408 500\n382 435 512 628\n1,260 1,257 1,253 1,246\n386 442 522 641\n485 555 655 806\n1,244 1,247 1,249 1,254\n470 538 636 783\n590 676 799 983\n1,251 1,250 1,249 1,246\nGrzejnik Ares Cromato jest dostępny również w wersji z przyłączami hydraulicznymi o centralnym rozstawie osi 50 mm, jak zostało przedstawione na zdjęciu obok. Radiatore Ares Cromato è disponibile anche nella versione con attacchi idraulici centrali, passo 50 mm, posti sul primo tubo in basso come riportato nella foto a lato.\nGrzejnik łazienkowe chromowany Radiatore da bagno cromato\nChromowana wersja grzejnika VENUS. Prosta linia oraz nowoczesne chromowanie sprawiają, że suszarka do ręczników VENUS jest innowacyjna pod względem estetycznym. Chromowany grzejnik VENUS, szczególnie wskazany do instalacji we wnętrzach o niewielkiej powierzchni, odpowiada oczekiwaniom dotyczącym designu we współczesnym domu.\nVersione cromata del radiatore VENUS. La linea essenziale, la modernità della cromatura fanno di VENUS uno scaldasalviette esteticamente innovativo. Particolarmente adatto per installazioni in ambienti con spazi ridotti, VENUS Cromato risponde alle esigenze di design nella casa di oggi.\nDZIAŁANIE MIESZANE: Po wprowadzeniu specjalnego opornika elektrycznego (dostępnego jako opcja) VENUS cromato może działać także w tych okresach, w których instalacja centralnego ogrzewania jest wyłączona.\nFUNZIONAMENTO MISTO: Con l’inserimento di una speciale resistenza elettrica (disponibile come optional), VENUS cromato può funzionare anche nei periodi in cui l’impianto di riscaldamento è spento.\nDla ∆t różnych od Model 60°C należy Modello zastosować wzór: Q=Qn (∆t / 50)n Per ∆t diversi da 60°C MIS050 50 utilizzare la formula: n Q = Qn (∆t / 60)\n15 rur - 2 Przestrzenie 15 tubi - 2 spazi MIS075 H mm 81850\nMIL060 50 28 rur - 3 Przestrzenie\n28 tubi - 3 spazi H mm 146250 MIL075\n22 rur - 2 Przestrzenie 22 tubi - 2 spazi MIM075 H mm 111850\n34 rur - 3 Przestrzenie MIG060 50 34 tubi - 3 spazi H mm 1720\nMIG075 Określenie roboczej ∆ t:\nGrzejnik Venus Cromato jest dostępny również w wersji z przyłączami hydraulicznymi o centralnym rozstawie osi 50 mm, jak zostało przedstawione na zdjęciu obok. Radiatore Venus Cromato è disponibile anche nella versione con attacchi idraulici centrali, passo 50 mm, posti sul primo tubo in basso come riportato nella foto a lato.\nInnowacyjne rozwiązania estetyczne są szczególnie uwydatnione w chromowanej wersji grzejnika FLAUTO. Elegancja tej wersji w harmonijny sposób wyróżnia przestrzeń łazienki i świadczy o ciągłej ewolucji rozwiązań w zakresie nowoczesnego designu wysokiej jakości. DZIAŁANIE MIESZANE: Po wprowadzeniu specjalnego opornika elektrycznego (dostępnego jako opcja) FLAUTO cromato może działać także w tych okresach, w których instalacja centralnego ogrzewania jest wyłączona.\nCriteri estetici innovativi sono enfatizzati nella versione cromata del radiatore FLAUTO. L’eleganza di questa versione, caratterizza con armonia l’ambiente bagno e dimostra come sia in continua evoluzione la scelta di un design moderno e di qualità. FUNZIONAMENTO MISTO: Con l’inserimento di una speciale resistenza elettrica (disponibile come optional), FLAUTO cromato può funzionare anche nei periodi in cui l’impianto di riscaldamento è spento.\nDla ∆t różnych od Model 60°C należy Modello zastosować wzór: Q=Qn (∆t / 50)n Per ∆t diversi da 60°C FTP045G 50 FTP050G 50 utilizzare la formula: FTP055G 50 n Q = Qn (∆t / 60)\n271 300 328 357 442\n337 372 407 442 547\n1,180 1,178 1,177 1,176 1,172\nFTM045G 50 FTM050G 50 FTM055G 50 30 rur - 3 Przestrzenie FTM060G 50 30 tubi - 3 spazi FTM075G 50 H mm 1118\n398 434 469 505 611\n498 542 586 630 761\n1,220 1,218 1,217 1,215 1,209\nFTL045G 50 FTL050G 50 FTL055G 50 38 rur - 4 Przestrzenie FTL060G 50 38 tubi - 4 spazi FTL075G 50\n516 565 613 662 807\n647 707 766 825 1001\n1,243 1,232 1,222 1,212 1,180\n580 634 687 741 902\n728 794 860 926 1123\n1,243 1,237 1,230 1,223 1,203\n20 rur - 2 Przestrzenie FTP060G 50 20 tubi - 2 spazi FTP075G 50 H mm 818\nFTG045G 50 FTG050G 50 FTG055G 50 44 rur - 4 Przestrzenie FTG060G 50 44 tubi - 4 spazi FTG075G 50 H mm 1720\nÜzemi ∆t meghatározása: Determinazione del ∆t di lavoro:\nTa = helyiség hőmérséklete / Ta = temperatura ambiente Ti = radiátorba bemenő víz hőmérséklete / Ti = temperatura acqua ingresso radiatore Tu = radiátorbol kimenő víz hőmérséklete / Tu = temperatura acqua uscita radiatore\nNa zdjęciu: element malowanego grzejnika Flauto Cromato. In foto: particolare del radiatore Flauto Cromato.\nMłody i dynamiczny duch, zmysł estetyczny oraz naturalna skłonność do wkomponowywania się w każde wnętrze sprawiają, że chromowany grzejnik FILO jest dobrym rozwiązaniem dla każdego, kto chce podkreślić swój gust. Cienkie i smukłe poziome rury oraz kształt kolektora sprawiają, że grzejnik ten stanowi doskonałą i dopracowaną w najdrobniejszych szczegółach syntezę estetycznie zrównoważonego projektu. Grzejnik FILO, o nowej i atrakcyjnej linii wzorniczej, staje się głównym elementem wszelkiego rodzaju wyposażenia (i wnętrza).\nLo spirito giovane e dinamico, il gusto estetico e la naturale propensione ad essere inserito in qualsiasi ambiente, fanno del radiatore FILO Cromato una valida soluzione per chi desidera far distinguere il proprio gusto. I tubi orizzontali, volutamente snelli e sottili e la forma del collettore fanno di questo radiatore una sintesi perfetta e curata nei minimi particolari di un’idea esteticamente equilibrata. Di linea nuova ed accattivante il radiatore FILO, versione cromata, diventa protagonista in qualsiasi tipo di arredamento (e ambiente).\nDZIAŁANIE MIESZANE: Po wprowadzeniu specjalnego opornika elektrycznego (dostępnego jako opcja) FILO cromato może działać także w tych okresach, w których instalacja centralnego ogrzewania jest wyłączona.\nFUNZIONAMENTO MISTO: Con l’inserimento di una speciale resistenza elettrica (disponibile come optional), FILO Cromato può funzionare anche nei periodi in cui l’impianto di riscaldamento è spento.\nDla ∆t różnych od Model 60°C należy Modello zastosować wzór: Q=Qn (∆t / 50)n Per ∆t diversi da 60°C FIP046 50 utilizzare la formula: Q = Qn (∆t / 60)n FIP051 50 31 rur - 1 Przestrzeni • Maksymalne 31 tubi - 1 spazio FIP061 H mm50 785 dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar. • Maksymalna FIM046 50 dopuszczalna temperatura FIM051 50 46 rur - 2 Przestrzenie robocza 95°C. 46 tubi - 2 spazi • Pressione H mm 1203 FIM061 50 massima ammessa 4 bar. • Temperatura FIL046G 50 massima ammessa 95°C.\nFIL051G 50 54 rur - 3 Przestrzenie\n54 tubi - 3 spazi H mm 1467 FIL061G 50\nFIG051 50 65 rur - 3 Przestrzenie\n1203 1467 1709\n65 tubi - 3 spazi H mm 1709 FIG061 50\nNa zdjęciu: element malowanego grzejnika Filo Cromato. In foto: particolare del radiatore Filo Cromato.\nGrzejnik VELA cromato to chromowana wersja grzejnika VELA: innowacyjne rozwiązanie w odniesieniu do prostego, lecz nowoczesnego grzejnika. Ten szczegół technologiczny oraz wysoka jakość produktu sprawiają, że grzejnik VELA stanowi jedyny w swoim rodzaju, zasadniczy element wyposażenia domu.\nVELA cromato è la versione cromata del radiatore VELA: un’innovativa ispirazione per un radiatore essenziale, ma moderno. Tale dettaglio tecnologico unito alla qualità del prodotto, rendono il radiatore VELA unico nel suo genere e fondamentale per l’arredo della casa.\nDZIAŁANIE MIESZANE: Po wprowadzeniu specjalnego opornika elektrycznego (dostępnego jako opcja) VELA cromato może działać także w tych okresach, w których instalacja centralnego ogrzewania jest wyłączona.\nFUNZIONAMENTO MISTO: Con l’inserimento di una speciale resistenza elettrica (disponibile come optional), VELA cromato può funzionare anche nei periodi in cui l’impianto di riscaldamento è spento.\nDla ∆t różnych od Model 60°C należy Modello zastosować wzór: Q=Qn (∆t / 50)n Per ∆t diversi da 60°C VES046 50 utilizzare la formula: VES056 50 n Q = Qn (∆t / 60)\n9 rur - 1 Przestrzeni VES066 50 9 tubi - 1 spazio VES076 50 H mm 700\nVEM046 50 VEM056 50 14 rur - 2 Przestrzenie VEM066 50 14 tubi - 2 spazi VEM076 H mm 1120 50\nVEL046 50 VEL056 50 20 rur - 3 Przestrzenie VEL066 50 20 tubi - 3 spazi VEL076 50 H mm 1610\nVEE046 50 VEE056 50 23 rur - 3 Przestrzenie VEE066 50 23 tubi - 3 spazi VEE076 50 H mm 1820\n190 223 257 290\n237 280 324 368\n1,220 1,248 1,276 1,304\n289 346 402 459\n367 439 510 580\n1,319 1,309 1,298 1,287\n402 479 556 634\n507 606 705 805\n1,280 1,291 1,301 1,312\n452 539 626 713\n573 684 796 908\n1,301 1,309 1,318 1,327\nNa zdjęciu: grzejnika Vela Cromato. In foto: radiatore Vela Cromato.\nZe względu na wyrazisty kształt i czystą formę grzejnik TOLÉ charakteryzuje się kreatywnym, wyszukanym designem o dużej sile oddziaływania. Kwadratowe elementy grzejne z chromowanego mosiądzu tworzą oryginalną geometrię technologiczną, lekką i nową, która swoim zdecydowanym i nowoczesnym charakterem zdobywa przestrzeń. Doskonale dopasowane zawory (na zamówienie) stanowią idealne przedłużenie kolektorów i są nieodłączną częścią TOLÉ jako uzupełnienie designu grzejnika silnie zwróconego w przyszłość. TOLÉ można podłączyć zarówno do instalacji grzewczej, jak i do instalacji wodno-sanitarnej.\nIl taglio incisivo ed il timbro netto fanno di TOLÉ un radiatore dal design creativo, potente e ricercato. Gli elementi radianti quadrati in ottone cromato delineano una geometria del tutto originale, tecnologica, leggera, nuova, che conquista lo spazio in cui è inserita con la sua personalità decisa e moderna. Le valvole (a richiesta) sono perfettamente integrate, ideale prolungamento dei collettori, sono parte indivisibile di TOLÉ e completano il design di questo radiatore proiettato prepotentemente nel futuro. TOLÉ è collegabile sia all’impianto di riscaldamento che all’impianto idrico-sanitario.\nDla ∆t różnych od Model 60°C należy Modello zastosować wzór: Q=Qn (∆t / 50)n Per ∆t diversi da 60°C TLP048 50 utilizzare la formula: n Q = Qn (∆t / 60)\nTLP05811 rur 50\n• Maksymalne 11 tubi H mm 842 dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar. • Maksymalna TLM048 50 dopuszczalna temperatura 15 rur 50 TLM058 robocza 95°C. 15 tubi • Pressione H mm 1310 massima ammessa 4 bar. • Temperatura massima TLG048 50 ammessa 95°C.\nTLG058 21 rur 50\n21 tubi H mm 1902\nNa zdjęciu: element malowanego grzejnika Tolé. In foto: particolare del radiatore Tolé.\nNa zdjęciu: grzejnik ze Stali Nierdzewnej Satynowanej (kod AS) In foto: radiatore Acciaio Inox Satinato (cod. AS)\nSTILÉ to grzejnik o prostej linii i dużej sile oddziaływania. Szlachetny charakter i blask stali nierdzewnej tworzą harmonijną i wyjątkową grę światła i cienia. STILÉ ma linearną i elegancką formę, która dzięki swojemu wyszukanemu pięknu idealnie komponuje się z każdym rodzajem wnętrza. STILÉ można podłączyć zarówno do instalacji grzewczej, jak i do instalacji wodno-sanitarnej.\nSTILÉ è un radiatore di linea essenziale e di forte impatto. La preziosità e la luminosità dell’acciaio Inox determinano un gioco di luci ed ombre armonico e particolare. STILÉ ha una forma lineare ed elegante che si integra in modo esclusivo in qualsiasi tipo d’ambiente con la sua raffinata bellezza. STILÉ è collegabile sia all’impianto di riscaldamento che all’impianto idrico-sanitario.\nDla ∆t różnych od Model 60°C należy Modello zastosować wzór: Q=Qn (∆t / 50)n Per ∆t diversi da 60°C SLP048 AS utilizzare la formula: n Q = Qn (∆t / 60)\n15 rur - 1 Przestrzeni SLP058 AS 15 tubi - 1 spazio H mm 842\n22 rur - 2 Przestrzenie SLM058 AS 22 tubi - 2 spazi H mm 1192\n30 rur - 3 Przestrzenie SLG058 AS 30 tubi - 3 spazi H mm 1792\nNa zdjęciu: element malowanego grzejnika Stilé. In foto: particolare del radiatore Stilé.\nGrzejnik łazienkowy z satynowanej stali nierdzewnej Radiatore da bagno in Acciaio Inox satinato\nALATHERM to gięta suszarka do ręczników, którą można\nALATHERM è uno scaldasalviette snodato, collegabile sia all’im-\npodłączyć zarówno do instalacji grzewczej, jak i do instalacji\npianto di riscaldamento che all’impianto idrico-sanitario.\nwodno-sanitarnej. Szczególnie wskazana do łazienek, kuchni,\nParticolarmente studiato per bagni, cucine, lavanderie, riscalda\npralni — przyjemnie podgrzewa ręczniki i inne akcesoria.\npiacevolmente asciugamani, teli da bagno ed altro.\nMożna ją obracać o 180Ą, dzięki czemu, zajmując bardzo nie-\nPuò ruotare di 180° per cui, occupando pochissimo spazio, si\nwiele miejsca, dostosowuje się do różnych wymogów zwią-\nadatta a molteplici esigenze di arredamento.\nzanych z wyposażeniem wnętrz.\nE’ realizzato in ottone cromato in due modelli.\nWykonana jest z chromowanego mosiądzu w dwóch modelach.\nDimensioni mm: 450xh325 e 550xh525.\nWymiary w mm: 450xh325 i 550xh525.\nDla ∆t różnych od Model 60°C należy Modello zastosować wzór: Q=Qn (∆t / 50)n Per ∆t diversi da 60°C ALTHERMIN ALATHERM50 utilizzare la formula: MINI Q = Qn (∆t / 60)n\nALATHERM 50 ALTHERMAX\nMAXI Określenie roboczej ∆ t:\nNa zdjęciu: grzejnika Alatherm.\nIn foto: radiatore Alatherm.\nna zdjęciu: grzejnik malowany, kolor Szary Aluminiowy Metaliczny RAL 9006 (kod B4) In foto: radiatore verniciato colore Grigio Alluminio Metallizzato RAL 9006 (cod. B4)\nZrodzony w wyniku współpracy z Polietchniką Design w Mediolanie, CURVAL stanowi doskonałą syntezę pomiędzy design a swobodą kompozycji. Za pomocą jednego ruchu panele mogą zostać, w każdej chwili, ustawione inaczej wewnątrz prowadnic, tworząc dzięki temu nowe zestawy krzywizn i światła. CURVAL jest dostępny w czterech wersjach w kolorze Szarym Aluminum Metalizowany. We współpracy z: In collaborazione con:\nNato dalla collaborazione con la Scuola Politecnica di Design di Milano, CURVAL rappresenta la sintesi perfetta fra design e libertà compositiva. Con un semplice gesto i pannelli si possono, in qualsiasi momento, ridisporre all’interno delle guide, creando nuovi giochi di curve e di luce. CURVAL è disponibile in quattro versioni in colore Grigio Aluminio Metallizzato. Designed by: Marcello Maniscalchi Jessica Chon\nDla ∆t różnych od Model 60°C należy Modello zastosować wzór: Q=Qn (∆t / 50)n Per ∆t diversi da 60°C utilizzare la formula: CVVGA B4 Q = Qn (∆t / 60)n h 1820\nh 759 (*) Hydrauliczne rozstawy osi są mierzone przy użyciu seryjnych zaworów, zainstalowanych na grzejniku i dostarczonych w ramach wyposażenia. (*)Gli interassi idraulici sono misurati con le valvole, di serie, installate sul radiatore fornite a corredo. Określenie roboczej ∆ t:\nInstalacja pozioma Installazione orizzontale 759x1230\nNa zdjęciu: przykład zmiany konfiguracji w grzejniku Curval.\nInstalacja pionowa / Installazione verticale\nIn foto: esempio di cambio configurazione nel radiatore Curval.\nGrzejniki wg Design Radiatori di design\nna zdjęciu: grzejnik malowany Flexo 1, kolor Biały perłowy (kod 16) In foto: radiatore Flexo 1 verniciato colore Bianco Perla (cod. 16)\nZaprojektowany pod kątem urządzania przedpokoju, Flexo jest grzejnikiem wyjątkowo innowacyjnym, o nowoczesnym i wyrafinowanym design i o dużej wszechstronności. Trzy dostępne modele są proponowane w całej gamie kolorów IRSAP (patrz strona 102), z wieszakami na przedmioty oraz ubrania, które chowają się za panelem z pełengo drewna czereśniowego. Wersja Flexo 2 oraz Flexo 3 są ponadto wyposażone w środkowej części w lustro. Együttműködött: In collaborazione con:\nProgettato per arredare l’ingresso, FLEXO è un radiatore estremamente innovativo, dal design moderno e raffinato e di grande versatilità. I tre modelli sono disponibili in tutta la gamma colori IRSAP (vedere pagina 102), con portaoggetti e appendiabiti a scomparsa in tre essenze di legno massiccio: ciliegio. Le versioni FLEXO 2 e FLEXO 3 sono arricchite da uno specchio centrale. Concept by: Sofia Landeau Helena Koecher\nDla ∆t różnych od Model 60°C należy Modello zastosować wzór: Q=Qn (∆t / 50)n Per ∆t diversi da 60°C FX11820 XX utilizzare la formula: H mm 1820 n Q = Qn (∆t / 60)\nH mm 1820\nNa zdjęciu: grzejnika Flexo 2 malowany, kolor Czarny Satynowany. In foto: radiatore Flexo 2 verniciato colore Nero Satinato.\nNa zdjęciu: grzejnika Flexo 3 malowany, kolor Czarny Satynowany.\nIn foto: radiatore Flexo 3 verniciato colore Nero Satinato.\nDesigned by: Arch. R. Angelini na zdjęciu: grzejnik malowany, kolor Czarny Grafitowy (kod 18) In foto: radiatore verniciato colore Nero grafite (cod. 18)\nMULTIPLO jest nowoczesnym grzejnikiem do przedpokoju, który odznacza się ekskluzywną i elegancką linią. MULTIPLO jest proponowany w dwóch wariantach wymiarowych (model 736 oraz model 890) i w dwóch różnych wersjach wyposażeniowych (MULTIPLO i MULTIPLO ACCESSORIATO), jest malowany proszkami epoksydowymi w kolorze czarnego graifitu. MULTIPLO ACCESSORIATO jest wersją full-optional, która zawiera: lustro półeliptyczne 300x500 mm; stojak na parasole półeliptyczny 300x500 mm w kolorze czarnego grafitu; półka z drewna czereśniowego; dwie gałki wieszaki na ubrania z drewna czereśniowego dla modelu 736, cztery dla modelu 890.\nMULTIPLO è l’innovativo radiatore da ingresso dalle linee esclusive ed eleganti. MULTIPLO viene proposto in due varianti dimensionali (modello 736 e modello 890) e due differenti allestimenti (MULTIPLO e MULTIPLO ACCESSORIATO), è verniciato con polveri epossidiche in un raffinato colore nero grafite. MULTIPLO ACCESSORIATO è la versione full-optional che comprende: uno specchio semiellittico 300x500 mm; un portaombrelli semiellittico 300x500 mm di colore nero grafite; una mensola in legno di ciliegio sagomata; due pomelli appendiabiti in legno di ciliegio per il modello 736, quattro per il modello 890.\nDla ∆t różnych od Model 60°C należy Modello zastosować wzór: Q=Qn (∆t / 50)n Per ∆t diversi da 60°C SCMUL736N18 utilizzare la formula: MULTIPLO Q = Qn (∆t / 60)n\nL 736 890\nP 79 80\n1520 mm H\nSCMUL890C18 1520 mm H\nR M1 M2 1160 93÷110 29÷46 1700 91÷106 31÷46\nNa zdjęciu: element malowanego grzejnika Multiplo. In foto: particolare del radiatore Multiplo.\nDesigned by: Arch. R. Angelini - Arch. S. Sozzani na zdjęciu: grzejnik malowany, kolor Biały perłowy (kod 16) In foto: radiatore verniciato colore Bianco Perla (cod. 16)\nARCO jest ekskluzywną propozycją IRSAP, która doskonale\nARCO è una esclusiva proposta IRSAP che risponde perfetta-\nspełnia wymogi podwójnej funkcji grzejnika oraz wieszaka do\nmente alla doppia funzione di radiatore e appendiabiti.\nubrań. ARCO jest idealnym rozwiązaniem do przedpokoju oraz\nARCO è la soluzione ideale per ingressi e corridoi e si integra\nkorytarza i dobrze łączy się z umeblowaniem tak nowoczesnym\nfelicemente sia con arredamenti moderni che tradizionali.\njak i klasycznym. Gałki do zawieszania są wykonane z natural-\nI pomelli sugli steli sono in legno di ciliegio naturale. Fornito com-\nnego drewna czereśniowego. Jest dostarczany łącznie z klamra-\npleto di staffe di fissaggio a parete e di gancetti appendiabiti (uno\nmi do mocowania na ścianie oraz haczyki do ubrań (po jednym\nper ogni stelo).\nna każdym elemencie).\nDla ∆t różnych od 60°C należy zastosować wzór: Q=Qn (∆t / 50)n Per ∆t 13 diversi 60°C tubi - 3da steli 13 rails 3 stems utilizzare la -formula: Q = Qn 1845 (∆t /mm 60)Hn\n• Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar. • Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza 95°C. • Pressione massima ammessa 10 bar. • Temperatura massima ammessa 95°C.\nModel Modello 13 rur - 3 elementy 13 tubi - 3 steli\nSCARC0477 01 1845 mm H 19 rur - 4 elementy\nSCARC0693 19 tubi - 4 steli 01\n1845 mm H Üzemi ∆t meghatározása: Determinazione del ∆t di lavoro:\nTa = helyiség hőmérséklete Ti = radiátorba bemenő víz hőmérséklete Tu = radiátorba kimenő víz hőmérséklete Ta = temperatura ambiente Ti = temperatura acqua ingresso radiatore Tu = temperatura acqua uscita radiatore\nNa zdjęciu: szczegół grzejnika Arco 4 elementy. In foto: particolare radiatore Arco a 4 steli.\nNa zdjęciu: szczegół grzejnika Arco 3 elementy.\nIn foto: radiatore Arco a 3 steli.\nGrzejniki łazienkowe ARES są dostępne również w wersji wyłącznie elektrycznej do rozwiązań, w których nie jest możliwe lub nie jest korzystne podłączenie do normalnego urządzenia grzewczego. Są dostarczane zaopatrzone w zestaw do mocowania na ścianie. Zasilanie 230V / 1 ph / 50 Hz, klasa 1, IP 54.\nI radiatori da bagno ARES sono disponibili anche in versione solo elettrica per i casi in cui non sia possibile o conveniente l’allacciamento al normale impianto di riscaldamento. Vengono forniti completi di kit di fissaggio a parete. Alimentazione 230 V / 1 ph / 50 Hz, classe 1, IP 54.\nna zdjęciu: grzejnik malowany, kolor Biały Standardowy (kod 01). Opornik z wyłącznikiem. In foto: radiatore verniciato colore Bianco Standard (cod. 01). Resistenza con interruttore. Model Modello\n818 1118 1462 1720\nSzerokość Larghezza mm 500 600\nOpornik elektryczny Resistenza elettrica Watt 400 400\n15 Rur / Tubi - 2 Przestrzenie / spazi - H mm 818\n22 Rur / Tubi - 2 Przestrzenie / spazi - H mm 1118\n28 Rur / Tubi - 3 Przestrzenie / spazi - H mm 1462\n34 Rur / Tubi - 3 Przestrzenie / spazi - H mm 1720\nGrzejnik elektryczny Radiatore Elettrico\nGrzejniki łazienkowe ARES CROMATO są dostępne również w wersji wyłącznie elektrycznej do rozwiązań, w których nie jest możliwe lub nie jest korzystne podłączenie do normalnego urządzenia grzewczego. Są dostarczane zaopatrzone w zestaw do mocowania na ścianie. Zasilanie 230V / 1 ph / 50 Hz, klasa 1, IP 54.\nI radiatori da bagno ARES CROMATO sono disponibili anche in versione solo elettrica per i casi in cui non sia possibile o conveniente l’allacciamento al normale impianto di riscalda-\nVengono forniti completi di kit di fissaggio a parete. Alimentazione 230 V / 1 ph / 50 Hz, classe 1, IP 54.\nna zdjęciu: grzejnik Cromato (kod 50). Opornik z wyłącznikiem. In foto: radiatore cromato (cod. 50). Resistenza con interruttore. Model Modello\nSzerokość Larghezza mm 600\nOpornik elektryczny Resistenza elettrica Watt 300\nGrzejnik elektryczny chromowany Radiatore cromato Elettrico\nGrzejniki łazienkowe VENUS są dostępne również w wersji wyłącznie elektrycznej do rozwiązań, w których nie jest możliwe lub nie jest korzystne podłączenie do normalnego urządzenia grzewczego. Są dostarczane zaopatrzone w zestaw do mocowania na ścianie. Zasilanie 230V / 1 ph / 50 Hz, klasa 1, IP 54.\nI radiatori da bagno VENUS sono disponibili anche in versione solo elettrica per i casi in cui non sia possibile o conveniente l’allacciamento al normale impianto di riscaldamento. Vengono forniti completi di kit di fissaggio a parete. Alimentazione 230V/1 ph/50 Hz, classe 1, IP54.\nSzerokość Larghezza mm\nOpornik elektryczny Resistenza elettrica Watt\n497 595 740\n22 Rur/ Tubi - 2 Przestrzenie / Spazi - H mm 1118\nGrzejniki łazienkowe VENUS CROMATO są dostępne również w wersji wyłącznie elektrycznej do rozwiązań, w których nie jest możliwe lub nie jest korzystne podłączenie do normalnego urządzenia grzewczego. Są dostarczane zaopatrzone w zestaw do mocowania na ścianie. Zasilanie 230V / 1 ph / 50 Hz, klasa 1, IP 54.\nI radiatori da bagno VENUS CROMATO sono disponibili anche in versione solo elettrica per i casi in cui non sia possibile o conveniente l’allacciamento al normale impianto di riscaldamento. Vengono forniti completi di kit di fissaggio a parete. Alimentazione 230V/1 ph/50 Hz, classe 1, IP54.\n818 1118 1462\nStalowy grzejnik elektryczny z płynem konwekcyjnym. Elektryczne grzejniki stalowe TESI EF to doskonałe grzejniki dekoracyjne. Są one pomalowane na kolor Biały Standardowy kod 01. Opornik elektryczny ma regulację elektroniczną sterowaną za pomocą systemu fil-pilote, komendę zatrzymania, funkcję komfort, oszczędny tryb nocny (-3,5°C), ochronę przeciwzamarzaniową (7°C). Sterowanie fil-pilote obejmuje 6 funkcji: komfort, komfort -1°C, komfort -2°C, oszczędny tryb nocny, ochronę przeciwzamarzaniową i zatrzymanie (funkcje te są dostępne tylko poprzez zdalne sterowanie fil-pilote). Kabel zasilający nie posiada gniazdka wtykowego, zgodnie z certyfikacją produktu NFElectricite Performance. DANE TECHNICZNE Zasilanie jednofazowe 230 V, 50 Hz, Klasa II, IP 24.\nRadiatore elettrico in acciaio con liquido termovettore. I radiatori in acciaio TESI EF elettrici sono dei radiatori d'arredo eccellenti. Sono verniciati in colore Bianco Standard cod. 01. La resistenza elettrica ha una regolazione elettronica con controllo fil-pilote, comando d'arresto, confort, funzionamento ridotto notturno (-3,5°C), antigelo (7°C). Il controllo Fil-pilote riconosce 6 funzioni: comfort, comfort -1°C, comfort -2°C, ridotto notturno, antigelo e arresto (funzioni utilizzabili solo con il comando remoto fil-pilote). Cavo di alimentazione privo di presa elettrica, come previsto dalla certificazione di prodotto NF Electricite Performance. Attacchi: mensole murali Bianco Standard incluse nell’imballo. CARATTERISTICHE TECNICHE Alimentazione monofase 230 V, 50 Hz, Classe II, IP 24.\nNF ELECTRICITE dla modelu /per modello TESI 3EF-600-8\nna zdjęciu: grzejnik malowany, kolor Biały Standardowy (kod 01). In foto: radiatore verniciato colore Bianco Standard (cod. 01)\nElementy Głębokość Wysokość Długo całkowita Długość Elementi Profondità Altezza Lunghezza tot. Lunghezza P mm H mm L mm L’ mm\nWaga* Peso* Kg\nMoc elektryczna Potenza elettrica Watt\n*Watym regulacja elektryczna / *Regolazione elettrica compresa\nTESI3 ef 76\nNF ELECTRICITE PERFORMANCE Dla modeli /per modelli: TESI 3EF-600-12; TESI 3EF-600-20; TESI 3EF-600-14; TESI 3EF-600-23; TESI 3EF-600-17; TESI 3EF-600-29\nALA 1 jest suszarką elektryczną do servetek, przegubową, szczególnie zalecaną do stosowania w łazience, kuchni i pralniach dzięki jej małym wymiarom. Oporność elektryczna 80 W, zasilanie 230V / 1 ph / 50 Hz, klasa 1, IP 54. Dostępna w wielu kolorach i w wersji chromowanej. Wymiary w mm: 535xh530.\nALA 1 è un asciuga salviette elettrico, snodato, particolarmente indicato in bagno, cucina e lavanderia grazie alle dimensioni contenute. Resistenza elettrica da 80 W, alimentazione 230 V/1 ph / 50 Hz, classe 1, IP54. Disponibile in più colori e in versione cromata. Dimensioni mm: 535xh530.\nna zdjęciu: grzejnik Cromato (kod 50). In foto: radiatore Cromato (cod. 50).\nGłębokość Profondità mm\nWysokość Altezza mm\nOpornik elektryczny Res. Elettrica Watt\nZESPOŁY ZAWORÓW I ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH Zespoły połączonych zaworów i zaworów odcinających wraz ze złączkami do montażu na instalacjach miedzianych. Zespoły zaworów o zaokrąglonym kształcie są dostępne zarówno w wersji Chromowanej Błyszczącej, jak i Chromowanej Satynowej. Zawory te doskonale pasują do wszystkich produktów designerskich i nie tylko. Zespoły zaworów o kwadratowym kształcie są dostępne w wersji chromowanej i szczególnie pasują do produktów designerskich o podobnej formie. GRUPPI VALVOLE E DETENTORI Gruppi valvole e detentori abbinati, completi di raccordi per l’installazione su impianti in rame. I gruppi valvole dalla forma tondeggiante sono disponibili sia nelle versioni cromato lucido e cromato satinato. Queste valvole si abbinano perfettamente a tutti i prodotti di design e non solo. I gruppi valvole dalla forma quadrata sono disponibili nella versione cromo e si adattano in particolar modo ai prodotti di design che ne richiamano la linea.\nZAWÓR I ZAWÓR ODCINAJĄCY ZAPEWNIAJĄCY OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA Zawory i zawory odcinające zapewniające oszczędność miejsca są dostępne w wersji zwykłej lub z opcją termostatyczną (czyli z możliwością połączenia z głowicami termostatycznymi). Zawory te są oferowane w wersji chromowanej i umożliwiają zmniejszenie przestrzeni zajmowanej przez zawór w sytuacji, gdy nie jest możliwe zainstalowanie tradycyjnego zaworu.\nVALVOLE E DETENTORI SALVASPAZIO Valvole e detentori salvaspazio, disponibili in versione normale o termostatizzabile (cioè con possibilità di abbinamento alle teste termostatiche). Queste valvole sono disponibili nella versione cromata e consentono di ridurre l’ingombro della stessa valvola nelle situazioni in cui non possa essere installata una valvola tradizionale.\nGŁOWICE TERMOSTATYCZNE Głowice termostatyczne z gwintem przyłączeniowym M30 x 1 mm. Dostępne w kolorze białym - chromowanym i chromowanym satynowanym. Głowice te umożliwiają racjonalne użytkowanie grzejnika poprzez dostosowywanie temperatury do różnych potrzeb. TESTE TERMOSTATICHE Teste termostatiche con filettura di aggancio M30 x 1 mm. Disponibile nei colori bianco, cromato e cromato satinato, queste teste termostatiche consentono un utilizzo razionale del corpo scaldante, adeguandone la temperatura alle varie esigenze.\nUCHWYT To wieszak na ręczniki o prostym designie, który dobrze pasuje do “termoarredatori”. Dzięki specjalnym haczykom (Pat. Wewn.) można zamontować go zarówno na modelach TESI i SINTESI, jak i na, PAREO, VELA, i ARES bez użycia śrubokrętu czy innych narzędzi. Jest dostępny w kolorze Białym Standardowym i w innych kolorach serii Color. STENDINO È un portasciugamani dal design essenziale che ben si abbina ai “termoarredatori”. Grazie agli speciali ganci (Pat. Int.) è possibile montarlo sia su TESI e SINTESI che su, PAREO, VELA, e ARES senza usare cacciavite o altri utensili. Disponibile nei colori Bianco standard e Serie Color.\nKOSZ Istotny i przydatny kosz, dający się łatwo założyć na wszystkich grzejnikach łazienkowych, przydatny jako oparcie, można również stosować jako mały wieszak do suszenia. CESTINO Essenziale ed utile cestino, di veloce inserimento su tutti i radiatori da bagno, utile per appoggio, si può utilizzare anche come piccolo stendino.\nWIESZAK APPENDIUNO I APPENDITRE To przydatny wieszak na płaszcze kąpielowe z odlewanego ciśnieniowo aluminium. Dzięki specjalnym haczykom (Pat. Wewn.) do rur pionowych i poziomych WIESZAK można szybko zamontować, bez użycia śrubokrętu czy innych narzędzi, na grzejnikach TESI, SINTESI, ARES,VELA, PAREO. APPENDINO APPENDIUNO E APPENDITRE È un utile appendiaccappatoio in alluminio pressofuso. Grazie agli speciali ganci (Pat. Int.) per tubi verticali ed orizzontali APPENDINO può essere velocemente montato, senza l’utilizzo di cacciaviti od altro, su TESI, SINTESI, ARES, VELA, PAREO.\nOPORNIK ELEKTRYCZNY Z WYŁĄCZNIKIEM Opornik elektryczny z wbudowanym termostatem, 230 V, 1 ph, 50 Hz, z uziomem, klasa izolacji I, stopień ochrony IP54. Umożliwia użytkowanie grzejników niezależnie od instalacji hydraulicznej. RESISTENZA ELETTRICA CON INTERRUTTORE Resistenza elettrica con termostato incorporato, 230 V, 1 ph, 50 Hz con presa di terra, isolamento Classe I, grado di protezione IP54. Permette di usare i radiatori autonomamente dall’impianto idraulico.\nOPORNIK ELEKTRYCZNY ze sterowaniem elektronicznym na szybkozłączkę Opornik elektryczny z wbudowanym termostatem maksymalnej temperatury wody do 70ĄC, 230V, 1 ph, 50 Hz, klasa izolacji I, stopień ochrony IP 34 oraz elektronicznym termostatem kontroli temperatury otoczenia. RESISTENZA ELETTRICA con controllo elettronico ad innesto rapido Resistenza elettrica con termostato incorporato di massima temperatura acqua a 70°C, 230V, 1 ph, 50 Hz, isolamento Classe I, grado di protezione IP 34, e termostato elettronico di controllo della temperatura ambiente.\nKOLOR STANDARDOWY/ COLORE STANDARD\nSERII COLOR / SERIE COLOR\nBIAŁY PERŁOWY BIANCO PERLA\nSZARY KWARCOWY GRIGIO QUARZO\nBIAŁY EDELWEISS MATOWY BIANCO EDELWEISS OPACO\nRÓA ORIENTALNA ROSA ORIENTALE\nNIEBIESKI HEAVY BLU HEWI\nSZARY PERŁOWY GRIGIO PERLA\nSZARY FAKTUROWANY GRIGIO MARTELLATO\nBIAŁY WHISPER PEACH BIANCO WHISPER PEACH\nCZERWONY ROSSO RAL 3000\nNIEBIESKI KOBALTOWY BLU COBALTO RAL 5013\nCZARNY GRAFITOWY NERO GRAFITE\nKod.L1 GRANATOWY METALICZNY BLU NOTTE METALLIZZATO RAL 5026\nKOŚĆ SŁONIOWA AVORIO RAL 1013\nAMARANTOWY AMARANTO RAL 3003\nSZARY ALUMINIOWY GRIGIO ALLUMINIO RAL 9006\nMATOWY JAŚMIN JASMIN OPACO\nZIELEŃ GREENWICH VERDE GREENWICH\nCZARNY NERO RAL 9005\nCZARNY SATYNOWANY NERO SATINATO\nSZARY TYTAN METALICZNY GRIGIO TITANIO METALLIZZATO RAL 9023\nNATURALNY BE BEIGE NATURALE\nZIELONY CALYPSO VERDE CALYPSO\nSZAROŚĆ MANHATTAN GRIGIO MANHATTAN Kod.50\nBE CREAM BEIGE CREAM\nZIELEŃ LASU VERDE BOSCO RAL 6005\nDELIKATNA SZAROŚĆ GRIGIO TENUE\nBŁĘKITNY BERMUDA AZZURRO BERMUDA\nCHROMOWANY/CROMATO (Tylko dla modelu Arpa, Vela, Flauto, Tolé, Ares, Venus, Ala1, Alatherm solo per Arpa, Vela, Flauto, Tolé, Ares, Venus, Ala1, Alatherm)\nKOLORY RAL Dostępne na zamówienie kolory gamy RAL (paleta RAL seria błyszcząca 90 +/- 5 połysk). COLORI RAL Disponibili, a richiesta, colori gamma RAL (mazzetta RAL serie lucida 90 +/- 5 gloss).\nKolory, ze względu na techniczne ograniczenia druku, należy traktować jako orientacyjne, a nie ofertowe. I colori, per limiti tecnici di stampa, sono da considerarsi indicativi e non impegnativi.\nPartner w Polsce www.BritexRadiators.com britex@britex.pl tel 0801 698 531 liare trasmessa di generazione in generazione. Tutti elementi che...


nerv0 - Blog - Różne - POLTERGEIST\nKroniki Fandomii, część 4 - Plus jeden\nWokół zestawionych jeden przy drugim karczemnych ław zgromadziła się pokaźna liczba osób. Sama śmietanka Poltergardu, wśród której nie mogło zabraknąć takich osobistości jak Jego Wysokość Repek, jego przyboczny Zsu, czy choćby bliżej nieznany nikomu z pełnionej funkcji Staszek. Oni i całą reszta zebrali się tutaj, aby w spokojnej i kulturalnej atmosferze podebatować nad problemami, jakie nękają królestwo Fandomii... - I... (hik!) I tym oto sposobem będziemy mogly (hik) wymency... wymenancy... wybwyyywy... Mieć ładniejsze ziiiewszyny, o! I na tym by zakończył temat fmimi... Femememe... Naszych...\nWbrew pozorom nie mam zamiaru wszczynać tu żadnego flejmu o mojszyzmy. Po prostu wczoraj wieczorem, gdy naszła mnie chęć na małe sprzątanie pokoju wzrok mój padł na półkę, na której piętrzył się stos przeróżnych zeszytów i karteluszek. To całe moje RPG. Kilkanaście zapisanych od dechy do dechy zeszytów, teczki i segregatory, a nawet kalendarze, gdy nie było już nic innego. Tony pomysłów, przygód, scenariuszy, tabel, statystyk, rysunków, map myśli, i innych notatek. Kawał mojego życia. Gdy tak na to spojrzałem pomyślałem, że fajnie będzie się tym z wami podzielić. A może i poprosić was o pokaza...\nKroniki Fandomii, część 3 - Na wokandzie\nWszelkie podobieństwo do osób żywych bądź zmarłych jest przypadkowe. Serio. Był wczesny poranek pewnego letniego, niewyróżniającego się niczym dnia. Słonko jaśniało na błękitnym niebie, ptaszki podśpiewywały radośnie w krzaczkach, a żubr dumnie pasł się w cienistej puszczy. Ale jak to zwykle bywa, ta sielanka nie mogła trwać wiecznie. Oto nad Fandomią zebrały się ciemne chmury. Co ciekawe jednak wiatr nie nawiał ich z odległych, zamieszkałych przez trolle Bagien. Nie był to również tajemniczy spisek zza wielkiej wody, po której od wieków grasują Piraci. Nie maczali w tym palców nawet agenci T...\nTak sobie ostatnio siedzę na polterze i widzę bardzo dużą aktywność. Pojawiają się nowe pomysły, stare poddawane są weryfikacji. Jest ruch. I bardzo dobrze, że jest, bo z tego ma szansę wykluć się coś fajnego. Spójrzmy na kbendera i jego notkę Biblioteka pomysłów RPG To jest coś do czego ja dążę odkąd tylko pojawiłem się na polterze. Miejsce, w którym każdy może napisać jakiś swój pomysł na scenariusz, kampanię, NPCa, czy przedmiot. Stworzyłem w tym celu Almanach, który przebił moje najśmielsze oczekiwania. Nie narzucał żadnych ograniczeń co do treści i to się sprawdziło. Teraz robię bloga, g...\nCoś mnie ostatnio podkusiło i założyłem sobie zewnętrznego bloga na Word Press. Całkiem fajna rzecz, ładna i przyjazna. Postanowiłem, że będę na nim publikował krótkie scenariusze, szybkostrzały i pomysły na przygody do różnych systemów RPGowych, ze szczególnym naciskiem położonym rzecz jasna na Warhammera. Dziewiczą inicjatywę otwiera sekcja „Pomysł na”, w której będę umieszczał zbiorek kilku krótkich pomysłów na określony temat. Tym razem jest to „Wieczór przy kuflu piwa”. MG znajdzie tam co nieco o tym jak urozmaicić graczom pobyt w gospodzie. W przygotowaniu także n...\nKroniki Fandomii, część 2 - Delete\nZ racji tego, że nie mam stałego dostępu do sieci nie miejcie mi za złe, że prezentowane scenki mogą być już nieco nieaktualne. ;) - Zsu, mój najdroższy przyjacielu – rzekł Repek spoglądając za okno. - Możesz mi powiedzieć cóż to za wściekły tłum znów drze mordy pod murami? - Tłum? - Zdziwienie w głosie Zsu było niemalże szczere – Chyba troszkę przesadzasz. To ledwie kilku krzykaczy, nic czym warto by się przejmować. - A cóż to za hasła na transparentach? Cenzura w Poltergardzie? Zsu, powiedz mi proszę, czy ty aby znowu czegoś nie skasowałeś? - Nieeeee tam... - Zsu... - Ja bym ci...\nKroniki Fandomii, część 1 - Leniwy poranek\nTekst nie ma na celu nikogo ani niczego obrażać. Potraktujcie to jako taki mały funfikowy kabarecik, który powstał pod wpływem wszędobylskiej nudy (choć zdaje się, że niedawno coś tam się znowu zaczęło dziać). Zbieżność ksywek i nazw zupełnie nieprzypadkowa. ;) - Zeeeeew… - Przeciągłe świadectwo bezdennego znudzenia przetoczyło się po sali tronowej zamku w Poltergardzie. Miłościwie nam panujący Repek podparł dłonią opadającą głowę i zwrócił się do swego wiernego doradcy: - Zsu, mój najdroższy przyjacielu, ostatnio zupełnie nic się nie dzieje. Odkąd sir ROLand zdecydował się wyruszyć na...\nPo zmroku za oknem\nNie ma co, tej nocy pogoda dała piękny popis od samego początku aż do końca. Że będzie się działo zauważyłem już po 19:00, gdy świat za oknem przybrał barwy postapokaliptycznej, przygaszonej żółci rodem z trzeciego fallouta. Niebo nade mną upstrzone było poszarpanymi chmurami, a zza horyzontu zbliżała się jeszcze ich wielka czarna tafla. Wszystko zaczęło się jednak dopiero po zmroku. Na początku nieśmiałe rozbłyski gdzieś w oddali. Później jednak burza roztańczyła się dokładnie nade mną. Ludzie, czegoś takiego nie widziałem od dawna! Niebo rozświetlało się do białości co najmniej kilka razy na...


Zakochaj się w projektach społecznych! - szybkie randki międzysektorowe // Alliance française Katowice\nZakochaj się w projektach społecznych! - szybkie randki międzysektorowe\nStowarzyszenie Alliance Française Katowice jest współorganizatorem wydarzenia Zakochaj się w projektach społecznych! - pierwszych, międzysektorowych, szybkich randek na Śląsku, w Pałacu Inspiracji.\nPałac Inspiracji, ul. Fryderyka Chopina 10, Siemianowice Śląskie\n7 lutego 2019 roku, o godz. 17.00 w Pałacu Inspiracji (Donnersmarcków) w Siemianowicach Śląskich odbędą się międzysektorowe randki: do udziału w spotkaniu, w nietypowej konwencji zaproszeni są: przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele biznesu i instytucji z Siemianowic Śląskich i okolic. Dzięki spotkaniu, przedstawiciele 3 sektorów z Siemianowic Śląskich i okolic będą mieli okazję znaleźć partnerów do realizacji swoich przyszłych projektów społecznych.\nMiędzysektorowa "randka" to pierwsze, w taki sposób, organizowane spotkanie na Śląsku. Wydarzenie przygotowane jest dla przedstawicieli trzech sektorów: biznesu, organizacji pozarządowych i urzędu miasta. Spotkanie ma ściśle określone reguły oraz innowacyjnie zaprojektowane materiały, które przyczynią się do skonkretyzowania rozmów między uczestnikami. Celem spotkania, poza dobrą zabawą, jest osobiste poznanie obecnej działalności i celów instytucji czy organizacji oraz znalezienie partnera bądź finansowania do realizacji swojego projektu społecznego.\nInstytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Urząd Miasta Siemianowice Śląskie objęli patronatem to spotkanie.\nWspółorganizatorami są: Pałac Inspiracji, Fundacja Stajnia, Stowarzyszenie Alliance Française Katowice. Patronat medialny: Wachtyrz.eu\nWsparcia udziela nam Cukiernia Artystyczna Ania (www.tortyweselne.pl)\nMiędzysektorowe randki odbędą się 7 lutego 2019 r. o godz. 17.00\nPałac Inspiracji, w Siemianowicach Śląskich\nLink do rejestracji: https://829903-6.evenea.pl/\nInformujemy, że wydarzenie jest bezpłatne jednak rejestracja jest obowiązkowa ze względu na bardzo ograniczoną liczbę miejsc.\nTags : Pałac inspiracji / projekty społeczne / Pałac Donnersmarcków / szybkie randki międzysektorowe / Akademia Liderów Społecznych / biznesowy speed dating


Warning: Error while sending QUERY packet. PID=14717 in /home/klient.dhosting.pl/fizjo/spirulina/wp-includes/wp-db.php on line 2024\nAlgi Chlorella i Spirulina. Rozdział 14. Zaburzenia układu nerwowego. - algi Spirulina i Chlorella\nJesteś tutaj: Spirulina1 / Aktualności2 / Ciekawostki3 / Literatura4 / Książka "Pożywienie dla zdrowia"5 / Algi Chlorella i Spirulina. Rozdział 14. Zaburzenia układu nerwowego....\n14 sierpnia 2007 /0 Komentarze/w Książka "Pożywienie dla zdrowia" /Autor Spirulina\nZdolność naprawy komórek nerwowych w ciele człowieka jest jedną z najbardziej spektakularnych właściwości leczniczych Chlorelli. Ludzie cierpiący na zwyrodnieniowe zaburzenia układu nerwowego stwierdzali pozytywne rezultaty użycia Chlorelli. Jest to duża zasługa czynnika wzrostu Chlorelli, aktywującego wrodzone umiejętności odbudowy i naprawy komórek nerwowych, który można znaleźć w jądrach cząsteczek Chlorelli.\nSzkoda, że więcej badań nie jest prowadzonych w tej materii, ponieważ Chlorella reprezentuje ekscytującą i obiecującą dziedzinę badań suplementów diety. Jeżeli substancje zwane phytochemicals znalezione w tej prastarej roślinie mogą rzeczywiście pomóc człowiekowi odbudowywać komórki nerwowe, to do jakich innych nadzwyczajnych zastosowań można wykorzystać Chlorellę. Czy może pomóc przy urazach rdzenia kręgowego, udarach mózgu? Czy może zapobiegać chorobie Alzheimera u pacjentów z wysokim ryzykiem?\nWięcej na temat właściwości Chlorelli opisujemy w artykule: Chlorella i jej zalety.\nNiestety te pytania pozostają jeszcze bez odpowiedzi, a ponieważ nie można opatentować Chlorelli, żadna firma farmaceutyczna nie jest zainteresowana sponsorowaniem badań koniecznych, aby na nie odpowiedzieć. Dzięki temu konsumenci mogą ją nabyć gdziekolwiek, a firmy farmaceutyczne nie mają jak kontrolować rynku i tym samym czerpać zysków z jej sprzedaży.\nNa dzień dzisiejszy najlepsze co możemy zrobić to ewidencjonowanie przypadków uzyskiwania pozytywnych wyników jej działania. Jest to bardzo istotnie, bo daje nam obietnicę leczenia zaburzeń psychicznych siejących spustoszenie w nowoczesnym społeczeństwie.\nW krajach rozwiniętych gdzie brak składników odżywczych ma miejsce jako rezultat nadmiernego oczyszczania żywności, przesycenia produktami pochodzenia zwierzęcego, mikroalgi takie jak Spirulina, zielono-niebieski glon Aphanizomenon flos-aquae i Chlorella w połączeniu ze zdrową żywnością pochodzenia roślinnego, pomagają w leczeniu wielu powszechnych zaburzeń układu nerwowego i chorób mózgu.\nRozdział 15: Redukcja apetytu.\nTagi: algi, cgf, chlorella, chlorella działanie, chlorella opinie, chlorella spirulina, chlorella właściwości, czynnik wzrostu chlorelli, pożywienie dla zdrowia, spirulina chlorella\nhttps://www.spirulina.pl/wp-content/uploads/2007/08/Algi-Chlorella-i-Spirulina-Rozdzial-14.jpg 333 500 Spirulina https://www.spirulina.pl/wp-content/uploads/2020/04/logo-300x99.png Spirulina2007-08-14 03:35:572018-10-01 11:12:27Algi Chlorella i Spirulina. Rozdział 14. Zaburzenia układu nerwowego.\nAlgi Chlorella i Spirulina. Rozdział 13. Źródła witalności i zdrowych ... Algi Chlorella i Spirulina. Rozdział 15. Redukcja apetytu.


Net Credit Czeladź, Czeladź Net Credit, Net Credit z Czeladzi, Net Credit w Czeladzi\nZamów chwilówkę Czeladź Net Credit\nO firmie Net Credit Czeladź\nFirma Net Credit mistox3 to firma, która od ponad 15 lat zajmuje się udzielaniem pożyczek na okres krótko terminowy. Takie pożyczki, inaczej nazywane chwilówkami, nie wymagają żadnych poświadczeń. Nawet, jeśli nie posiadasz pracy czy stałego źródła utrzymania firma Net Credit Czeladź udzieli ci pożyczki bez najmniejszego problemu. Każda osoba, jak ubiega się o pożyczkę w firmie provident Czeladź powinien wypełnić formularz, podać swoje dane kontaktowe i już po 25 minutach może mieć pieniądze na swoim koncie. Nowi klienci mogą pożyczyć od 300 zł do 3000 zł. Osoby, które już wcześniej miały okazję współpracować z firmą Net Credit Czeladź mogą nabyć nawet do 7000 zł. Chwilówki to niesamowita alternatywa dla pożyczek bankowych. Jednakże w banku istnieją pewne ograniczenia, które niekiedy nie pozwalają na wzięcie pożyczki w poszczególnej chwili, gdy jest to nam bardzo potrzebne. Chwilówka w razie nagłej potrzeby jest łatwa oraz szybka do wzięcia, dzięki czemu z takiej opcji w firmie Net Credit Czeladź skorzystało już bardzo wiele osób. Biorąc pożyczkę-chwilówkę mamy określony termin spłaty oraz musimy się go koniecznie trzymać. Pieniądze jest możliwość otrzy mac na swoje konto bankowe. Jednakże dla tych. Którzy lubią widzieć realne pieniądze w dłoniach albo tak jest im wygodnie mogą mieć dowiezione pieniądze do mieszkaniu poprzez jednego z robotników firmy Net Credit Czeladź.\nNa co macie możliwość wziąść pożyczkę u Net Credita w Czeladzi ?\nZakup samochodu, remont domu, zakup nowoczesnego sprzętu AGD bądź RTV lub wesele wnuka czy komunia chrześniaka lub chrześnicy. Takie rzeczy wiążą się przede wszystkim z pieniędzmi, z ich wydawaniem. Niekiedy po prostu brakuje nam nieco do pełnej kwoty bądź po prostu nadarza się nieplanowany wydatek, na który nie mamy w danej chwili pieniędzy. Net Credit Czeladź jest odpowiedzią na różne troski i zmartwienia. Z firmą Net Credit Czeladź każdy mieszkaniec w Czeladzi może zaopatrzyć się w pieniądze, które są mu niezbędne. Wystarczy mieć skończone 18 lat a zarazem oczywiście należy wypełnić ankietę, bez której bądź, co bądź firma nie może udzielić pożyczki. Pożyczki pobierane w firmie Net Credit Czeladź są wydawane w oparciu o zaufanie do klienta a zarazem w oparciu o podpisany dokument udzielający pożyczki. Net Credit Czeladź to firma, która świadcze swoje usługi już od ponad 15 lat. Taki staż funkcjonowania na rynku może być niezaprzeczalnym dowodem na wiarygodność firmy. Będąc nowym klientem już dziś macie możliwość nabyć od 300 do 3000 zł. Jeżeli firma Net Credit Czeladź jest Ci dobrze znana i my także znamy ciebie, przysługuje Ci możliwość pożyczenia nawet 7000 tysięcy zł. Jesteśmy godni zaufania. Korzystając z naszych usług jeszcze nikt nie był zawiedziony. Kiedy obydwie strony dostosowują się do warunków umowy nie ma mowy o komplikacjach. Dzięki temu zadowolenie oraz długoletnie zaufanie to klucz do sukcesu.\nNet Credit Czeladź kontakt\nNet Credit Czeladź adres\nCzeladź Net Credit telefon\nPożyczki dla zadłużonych Net Credit Czeladź\nPożyczki przez internet Net Credit Czeladź\nPożyczki na telefon Net Credit Czeladź\nPożyczki w domu klienta Net Credit Czeladź\nPożyczki dla bezrobotnych Net Credit Czeladź\nPożyczki na raty Net Credit Czeladź\nPożyczki na dowód Net Credit Czeladź\nKontakt do Net Credit Czeladź\nPożyczki bez BIK Net Credit Czeladź\nPożyczki online Net Credit Czeladź\nCzeladź Net Credit\nNet Credit z Czeladzi\nTagi :Czeladź pożyczka pozabankowa\nCzeladź pożyczka przez internet\nCzeladź pożyczka bez bik\nCzeladź pożyczka hipoteczna\nCzeladź pożyczka online\nCzeladź pożyczki na dowód\nCzeladź pożyczka plus\nCzeladź pożyczka gotówkowa\nCzeladź pożyczka od ręki\nCzeladź pożyczka Net Credit\nPopularne słowa Net Credit opinie Czeladź\nNet Credit telefon Czeladź\nNet Credit biuro Czeladź\nNet Credit siedziba Czeladź\nNet Credit oddział Czeladź\nNet Credit windykacja Czeladź\nNet Credit placówki Czeladź\nNet Credit kontakt Czeladź\nNet Credit adres Czeladź\nNet Credit praca Czeladź\nLudność - 33 971\nGęstość zaludnienia - 2073,9\nNet Credit pożyczki w Czeladzi\nNet Credit w Czeladzi\nNet Credit pożczka Czeladź\nNet Credit chwilówka z Czeladzi\nPożyczka Net Credit Czeladź\nNet Credit Gozdnica\nNet Credit Golczewo


Ciężkie próby - Linda Nagata (eBook) - Księgarnia PWN\nDRUGI TOM DOKONAŁEJ TRYLOGII SCIENCE FICTION. Fascynujący obraz wojen w bliskiej przyszłości, w których nanotechnologia i sztuczne inteligencje decydują o losach żołnierzy, bitew i konfliktów. „Ani kroku wstecz, tylko naprzód”. Porucznik James Shelley i jego Oddział Apokalipsy walczyli o sprawiedliwość, kiedy przeprowadzili nieoficjalną misję o kryptonimie „Brzask”. Po powrocie do Ameryki stają przed sądem wojskowym. Pragną ujawnić korupcję wśród elit politycznych i biznesowych, ale nie jest to takie proste. W kraju, który wciąż dochodzi do siebie po nuklearnym zamachu terrorystycznym z Dnia Komy, sala sądowa staje się kolejnym polem bitwy. Kiedy społeczeństwo obiegają wieści o tajemniczej zbuntowanej sztucznej inteligencji zwanej Czerwienią, narasta nowa fala przemocy, a Shelley znowu znajduje się w samym centrum wydarzeń. Nękany przez wrogów postanawia działać. Czy jednak sam podejmuje decyzje, czy manipuluje nim Czerwień? I czy ma to jakieś znaczenie, kiedy miliony ludzi mogą zginąć w wojnie jądrowej? Dynamiczna i inteligentna militarna science fiction. STEFAN RAETS, TOR.COM Trzymający w napięciu thriller, dynamiczne sceny walk, niezwykła technologia militarna, świat z barwnie nakreślonymi postaciami i złowieszczymi spiskami politycznymi. MICHAEL HICKS, AUDIOBOOK REVIEWER\nPomiędzy Ellie i Paulem Millerem zawsze panowały relacje czysto profesjonalne. Cóż, przynajmniej przez większość czasu. Po spotkaniu w barze, w którym robi się pomiędzy nimi gorąco, wszystko wraca do normy. Ale nieprzewidziany obró...\nMiłosierdzie. Próba spojrzenia interdyscyplinarnego - 09 ks. Stanisław T. Zarzycki SAC: Eucharystia „miejscem” kultu i doświadczenia miłosierdzia Bożego\nBettina von Arnim: "O Polsce" - 03 Bettiny von Arnim "Broszura o Polsce" – próba (wy)tłumaczenia


Od dziś strajk w British Gas | ANGLIA.today\nOpublikowano: 7 stycznia 2021 o 09:06\nInżynierowie z British Gas rozpoczynają dziś 5-dniowy strajk z powodu sporu dotyczącego warunki zatrudnienia oraz pensji.\nJak mówią związki zawodowe, tysiące pracowników moze odejść z firmy w odpowiedzi na próby cięcia pensji oraz groźby zwolnień. Związkowcy ostrzegają Centrica, która jest właścicielem British Gas o prowokowanie strajku, który może spowodować masowe zakłócenia.\nJak podkreśla Centrica, będzie ona traktować priorytetowo bezbronne gospodarstwa domowe podczas strajku. W oświadczeniu wydanym przez związek zawodowy GMB, jego sekretarz Justin Bowden, powiedział, że działania British Gas podważają jego reputację.\nJak dodał, groźby zwolnień zadziałały na pracowników jak płachta na byka. Bowden zaznaczył także, że strajk spowoduje duże zakłócenia dla klientów w samym środku zimy.\nTymczasem rzecznik prasowy Centrica mówi, że firma zrobiła wszystko, co możliwe, aby uniknąć strajku. Jak dodaje, poczyniono starania, aby dojść do porozumienia ze związkami zawodowymi. Niestety, jak przyznaje rzecznik, nie udało się to w przypadku GMB.\nJak podkreślają związkowcy prawie 90% pracowników głosowało za działaniem w związku z propozycjami Centrici, aby obciąć pensje o 10%. W sumie około 7500 osób może uczestniczyć w strajku, ale firma zapewnia, że będzie reagowała na kryzysowe sytuacje. Jak zapewniają jej władze, ma ona także zleceniobiorców, którzy mogą zostać wezwani w razie potrzeby.\nTylko w czerwcu Centrica przyznała, że planuje zwolnić około 5000 osób. Zgodnie z danymi firmy, traciła ona klientów na rzecz konkurencji. Trudna sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej z uwagi na pandemię Covid 19.\nWładze Centrici komentując strajk powiedziały, że 83% załogi zaakceptowało nowe warunki pracy, ktore chronią podstawową pensje oraz uprawnienia emerytalne. Jak dodaje, to pokazuje, że większość pracowników rozumie konieczność zmian w firmie.