#1: Opis i funkcje urządzenia\n#2: Wspierane obciążenia\n#3: FIBARO Bypass (FGB-002)\n#5: Dodawanie/usuwanie urządzenia\n#6: Obsługa urządzenia\n#8: Pomiar mocy i energii\n#10: Tester zasięgu Z-Wave\n#11: Tryby błędu\n#12: Dodatkowa funkcjonalność\n#13: Parametry zaawansowane\n#14: Dane techniczne\n#15: Warunki gwarancji\nPrzed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z niniejszą\nNieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji może okazać się\nniebezpieczne lub spowodować naruszenie obowiązujących przepisów. Producent urządzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z\nDimmer 2 przeznaczony jest do pracy w domowej instalacji\nelektrycznej. Błędne połączenie lub użytkowanie może być przyczyną\nWszelkie prace mające na celu zmianę konfiguracji połączeń\nbądź zmianę obciążenia należy zawsze wykonywać po uprzednim\nodłączeniu napięcia sieciowego za pomocą odłącznika/bezpiecznika\nFIBARO jest bezprzewodowym systemem automatyki domowej,\nopartym o technologię Z-Wave. Elementami systemu można sterować\nza pomocą komputera, smartfona lub tabletu. Urządzenia oprócz\nbycia odbiornikami i nadajnikami sygnału, pośredniczą w transmisji,\nzwiększając zasięg sieci. Ma to przewagę nad tradycyjnymi systemami\nradiowymi, które wymagają bezpośredniego połączenia między\nodbiornikiem i nadajnikiem, dlatego konstrukcja budynku wpływa\nna pogorszenie zasięgu ich działania.\nKażda sieć FIBARO posiada unikalny numer identyfikujący (home ID).\nIstnieje możliwość współdziałania dwóch bądź więcej niezależnych\nsystemów w jednym budynku. Bezpieczeństwo transmisji systemu\nFIBARO jest porównywalne z systemami przewodowymi.\nTechnologia Z-Wave to wiodące rozwiązanie w zakresie automatyki\ndomowej. Na rynku dostępna jest szeroka gama urządzeń, które są\nwzajemnie kompatybilne, niezależnie od producenta. To sprawia,\nże system jest przyszłościowy i ma nieograniczone możliwości\nrozbudowy. Więcej informacji znajdziesz na www.fibaro.com.\nZdalnie sterowany ściemniacz FIBARO Dimmer 2 przeznaczony jest\ndo płynnego sterowania wieloma typami oświetlenia. Pracuje w\ninstalacji z przewodem neutralnym (konfiguracja 3-przewodowa) lub\nbez niego (konfiguracja 2-przewodowa).\nZaimplementowany algorytm inteligentnego wykrywania typu\noświetlenia ułatwia konfigurację i zapewnia wysoką kompatybilność\nurządzenia. Dla oświetlenia nieprzystosowanego do ściemniania\nmożna wymusić pracę jako łącznik (wł./wył.) w instalacji z przewodem\nUrządzenie to można\nstosować ze wszystkimi\nposiadającymi certyfikat Z-Wave; powinno\nwspółpracować również z urządzeniami\nUrządzenie może być sterowane za pomocą FIBARO Home Center\nlub innego, dowolnego kontrolera sieci Z-Wave\nAlgorytm inteligentnego wykrywania typu oświetlenia\nSoft start - miękki start - łagodne załączanie oświetlenia w celu\noszczędzania włókien żarowych\nbistabilnymi oraz roletowymi\nElement wykonawczy: elektroniczny element półprzewodnikowy\nMiejsce pracy: puszki natynkowe oraz podtynkowe spełniające\nwymagania przepisów krajowych oraz minimalne wymiary puszki\nFGD-212 jest zespołem zdalnego sterowania\nFIBARO Dimmer 2 jest w pełni\nkompatybilny ze standardem\nściemnialnym LED i halogenowym niskonapięciowym 12V ELV (z\nhalogenowym niskonapięciowym 12V MLV (z transformatorami\nwspieranymi ściemnialnymi źródłami światła (współczynnik mocy\n> 0,5) o minimalnej mocy 5VA przy zastosowaniu urządzenia\nFIBARO FGB-002 (zależne od typu obciążenia ściemnialnego)\nwspieranymi źródłami światła (współczynnik mocy > 0,5) o\nminimalnej mocy 5VA przy zastosowaniu urządzenia FIBARO FGB002 (zależne od typu obciążenia)\nwspiera tylko świetlówki kompaktowe i\nświetlówki ze statecznikiem\nelektronicznym. Nie podłączaj\ninnych typów świetlówek!\nznajdziesz w rodziale\n#3 na stronie 7.\nPrzy podłączaniu FIBARO Dimmer 2 należy stosować się do\nNie podłączaj obciążeń większych lub mniejszych od tych\nNie podłączaj równocześnie różnych typów obciążeń\nNie podłączaj zasilania bez obciążenia\nNie podłączaj więcej niż jednego transformatora na wyjściu\nW przypadku podłączenia transformatora magnetycznego obciąż\ngo na co najmniej 50% jego mocy znamionowej\nZminimalizuj liczbę transformatorów elektronicznych w obrębie\ndanej instalacji, zakłócenia powodowane przez nie w sieciach\nelektrycznych mogą wpływać negatywnie na pracę urządzenia\nNiektóre typy żarówek LED lub świetlówek kompaktowych\nsą przystosowane do\npracy w trybie leading\nFIBARO Dimmer 2 korzysta z różnych trybów pracy, aby sterować następującymi typami oświetlenia:\n1. „Trailing edge” (zbocze opadające) dla obciążeń rezystancyjnych (R)\n2. „Trailing edge” (zbocze opadające) dla obciążeń rezystancyjno-pojemnościowych (RC)\n3. „Leading edge” (zbocze narastające) dla obciążeń rezystancyjnoindukcyjnych (RL)\nZalecane wartości mocy dla wspieranych obciążeń:\nWspierane typy obciążenia\nKonwencjonalne żarówki i\nŚwietlówki (kompaktowe /\nze statecznikiem elektronicznym), transformatory elektroniczne, LED\n#3: FIBARO Bypass 2 (FGB-002)\nFIBARO Bypass 2 (FGB-002) jest urządzeniem przystosowanym do\nwspółpracy z urządzeniem FIBARO Dimmer 2 (FGD-212). Należy\nz niego skorzystać w przypadku stosowania żarówek LED lub\nenergooszczędnych świetlówek kompaktowych. Zapobiega on\nzjawiskom żarzenia i migotania wyłączonego oświetlenia typu LED i\nświetlówek kompaktowych CFL.\nW przypadku instalacji 2-przewodowej Bypass 2 umożliwia\nobniżenie minimalnej mocy obciążenia wymaganej przez Dimmer 2\ndo poprawnego działania. FGB-002 pozwala tym samym sterować\nmałymi obciążeniami, o minimalnej mocy większej niż 5VA (dla\ncosφ>0.5), wspomagając układ zasilania modułu FGD-212.\n1. Wyłącz napięcie sieciowe przy pomocy wyłącznika instalacyjnego.\n2. Podłącz Bypass 2 zgodnie ze schematem z rozdziału „Instalacja” na\nDimmer 2 przeznaczony jest do współpracy\nwyłącznie z FGB-002.\nurządzenia może spowodować uszkodzenie\nW konfiguracji dwuprzewodowej\nponiżej mocy minimalnej bez dołączonego FGB-002.\n3. Kontynuuj instalację Dimmera 2\n4. Wymuś procedurę kalibracji podłączonego obciążenia z wykorzystaniem urządzenia FIBARO Bypass 2 za pomocą przycisku B\n(czerwony wskaźnik LED - patrz „Obsługa urządzenia” na stronie\n12) lub ustawiając parametr 13 na wartość 2 (patrz „Parametry\nzaawansowane” na stronie 22)\n31 x 21,6 x 13 mm\nPodłączenie FIBARO Dimmer 2 w sposób niezgodny\nz instrukcją może spowodować zagrożenie utraty zdrowia,\nPrzy podłączaniu FIBARO\ndo następujących zasad:\nPodłączaj Dimmera 2 tylko zgodnie z jednym ze schematów\nInstalacja elektryczna musi być zabezpieczona przez\nzabezpieczenie w postaci wyłącznika nadmiarowo-prądowego\no prądzie nominalnym nie większym niż 10A\nDimmer 2 powinien być zamontowany w puszkach podtynkowych\nspełniających właściwe dla nich normy bezpieczeństwa i o głębokości\nnie mniejszej niż 60 mm\nŁączniki elektryczne (sterujące) muszą spełniać właściwe dla nich\nDługość przewodów użytych do podłączenia łącznika sterującego\nnie powinna być większa niż 20m\nS1 - zacisk klawisza nr 1 łącznika (posiada opcję\nwprowadzenia urządzenia w tryb nauki)\nS2 - zacisk klawisza nr 2 łącznika\nSx - zacisk zasilania łącznika podłączonego do\n- zacisk wyjściowy Dimmera 2 (podłączenie\nB - przycisk serwisowy (służy do dodawania/usuwania urządzenia i obsługi trybu menu)\nInstalacja urządzenia FIBARO Dimmer 2:\n1. Wyłącz napięcie sieciowe\n2. Otwórz puszkę instalacyjną\n3. Podłącz Dimmer 2 zgodnie z jednym ze schematów:\nSchemat elektryczny nr 1 - połączenie 2-przewodowe\nKlawisz dołączony do\nzacisku S1 jest klawiszem\nDimmera 2 (włącza/\noświetlenie) oraz uruchamia proces uczenia się urządzenia (Dodawanie/Usuwanie).\nzacisku S2 jest klawiszem opcjonalnym i\nbez zmiany parametrów\nkonfiguracyjnych jego naciśnięcie\nstan urządzenia. Funkcjonalność zacisków\nS1 i S2 może zostać\nzmianę ustawień parametru zaawansowanego (patrz „Parametry zaawansowane” na\nSchemat elektryczny nr 2- połączenie 3-przewodowe\nSchemat elektryczny nr 3 - podłączenie FGB-002\nklawiszy różnych typów (monostabilnych,\nbistabilnych, czy roletowych) w układzie\nschodowo - krzyżowym.\nSchemat elektryczny nr 4 - podłączenie łącznika\nsterującego w układzie schodowo krzyżowym\nSchemat elektryczny nr 5 - podłączenie łączników\nPo włączeniu zasilania wskaźnik LED zasygnalizuje kolorem\nstan dodania do sieci\nZIELONY - urządzenie\nCZERWONY - urządzenie niedodane\nNAPRZEMIENNIE - błąd\n4. Po weryfikacji poprawności podłączenia włącz napięcie sieciowe\n5. Poczekaj około 30s na zakończenie procesu kalibracji (patrz „Kalibracja” na stronie 15), oświetlenie może migać w trakcie\n6. Po udanej kalibracji urządzenie zostanie domyślnie włączone\n7. Dodaj urządzenie do sieci Z-Wave (patrz „Dodawanie/usuwanie\nurządzenia” na stronie 11)\n8. Odłącz napięcie sieciowe, następnie ułóż urządzenie i jego antenę\n9. Zamknij puszkę instalacyjną i podłącz napięcie sieciowe\nPoprowadź antenę w możliwie dużej odległości od metalowych\nelementów (przewody przyłączeniowe, wsporniki pierścieniowe\nitp.), aby zapobiec zakłóceniom sygnału radiowego.\nMetalowe powierzchnie w bezpośrednim otoczeniu (np.\nmetalowe puszki podtynkowe, metalowe listwy ościeżnicowe)\nmogą wpływać negatywnie na zasięg urządzenia!\nNie należy modyfikować długości anteny. Jest ona idealnie\ndopasowana do pasma, w którym pracuje system. Jej zwijanie i\nnadmierne zgniatanie może również doprowadzić do pogorszenia\nDodawanie - tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający dodanie\nurządzenia do istniejącej sieci Z-Wave\n1. Umieść Dimmer 2 w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave\n2. Zidentyfikuj klawisz nr 1 (zapala światło) lub przycisk B\n(umieszczony na obudowie urządzenia)\n3. Ustaw kontroler w tryb dodawania (security/non-security) - patrz\n4. Trzykrotnie, szybko wciśnij przycisk B lub klawisz nr 1\n5. Poczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu\n6. Poprawne dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci\nW przypadku klawiszy\nbistabilnych w domyślnej konfiguracji\nwykonaj sześć zmian\n3. Ustaw kontroler w tryb usuwania - patrz instrukcja obsługi\n5. Poczekaj aż urządzenie zostanie usunięte z systemu\n6. Poprawne usunięcie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci\n7. Dimmer 2 rozpocznie proces kalibracji (patrz „Kalibracja” na\nW przypadku problemów związanych z\nlub typem podłączonego łącznika, wykorzystaj przycisk B do\nUsuwanie - tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie\nurządzenia z istniejącej sieci Z-Wave.\nDimmera 2 do sieci z\nwłącznikiem bistabilnym upewnij się, że\nwszystkie styki włącznika są rozwarte (wyłączone), gdyż zwarcie\nstyku uniemożliwi dodanie/usunięcie urządzenia do/z sieci.\nUsunięcie Dimmera 2\nurządzenia, ale nie\nDodawnie w trybie security musi odbywać\nsię w odległości do 2\nmetrów od kontrolera.\nKontrola Dimmera 2 za pomocą łączników monostabilnych lub\nŁącznik monostabilny (po zwolnieniu przycisku sprężyna samoczynnie odbija klawisz powodując rozłączenie):\nWłączenie/wyłączenie światła: krótko wcisnąć klawisz nr 1. Dimmer 2 włączy się zawsze z poprzednią ustawioną jasnością.\nRozjaśnianie/ściemnianie światła: przytrzymać klawisz nr 1. Po\nprzytrzymaniu przycisku Dimmer 2 zawsze dochodzi do skrajnej\nwartości 1% lub 99% (wartość maksymalna).\nWłączenie światła na wartość maksymalną: szybko dwukrotnie\nkliknąć klawisz nr 1. Dimmer 2 wysteruje obciążenie na 99%.\nŁącznik bistabilny (działa na zasadzie przełącznika, nie ma sprężyny,\nktóra wymusza położenie przycisku):\nWłączenie/wyłączenie światła, zmiana pozycji klawisza nr 1. Dimmer 2 włączy się zawsze z poprzednią ustawioną jasnością.\nprzełączyć klawisz nr 1 (oznacza dwukrotną zmianę położenia\nprzycisku do góry lub na dół). Dimmer 2 ustawi poziom świecenia\nKontrola Dimmera 2 za pomocą kontrolera FIBARO Home Center:\nPo dodaniu Dimmera 2 do sieci będzie on reprezentowany w kontrolerze FIBARO Home Center za pomocą ikony:\nŚciemniania/rozjaśniania dokonuje się poprzez przesuwanie suwaka.\nObecny stan Dimmera 2 sygnalizowany jest na wskaźniku słupkowym.\nWłączenie/wyłączenie – ikonki ON i OFF służą do załączenia na ostatni stan lub wyłączenia Dimmera 2.\nKontrola Dimmera 2 poprzez komendę (Wszystko Włącz / Wszystko Wyłącz ) ALL ON / ALL OFFw trybie non-secure:\nDimmer 2 obsługuje komendy ALL ON / ALL OFF, które mogą być wysłane poprzez kontroler Z-Wave, bądź inne urządzenie należące do\nsystemu. Komendy ALL ON / ALL OFF z reguły są zaimplementowane\nw pilotach używających protokołu Z-wave i są używane do wydawania komend kierowanych do całego systemu.\nDomyślnie obie komendy ALL ON oraz ALL OFF są akceptowane.\nZmiany ustawień można dokonać modyfikując wartość parametru nr\n11 (patrz „Parametry zaawansowane” na stronie 22). W ten sposób\nmożemy określić, na które komendy ma reagować nasze urządzenie.\nResetowanie Dimmer 2:\n1. Odłącz napięcie zasilania\n2. Wymontuj Dimmer 2 z puszki\n3. Załącz napięcie zasilania\n4. Znajdź przycisk B na obudowie\n5. Wciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby wejść tryb menu\n6. Poczekaj aż wskaźnik LED zmieni kolor na żółty\n7. Szybko zwolnij i wciśnij ponownie przycisk B\nReset urządzenia nie\njest zalecaną formą\nusunięcia go z systemu. W celu pewnego\nz sieci Z-Wave opisaną\nw „Dodawanie/usuwanie urządzenia” na\n8. Po kilku sekundach urządzenie zostanie uruchomione ponownie,\nco zasygnalizuje czerwonym kolorem wskaźnika LED\n9. Urządzenie wejdzie w tryb kalibracji\nKontrola Dimmera 2 z wykorzystaniem przycisku B:\nFIBARO Dimmer 2 posiada przycisk B, który umożliwia korzystanie z\ntrybu MENU urządzenia. Możliwa jest również następująca interakcja\npoprzez przycisk B:\nodwołanie trybu alarmu (alarm typu flashing)\nwyjście z trybu błędu\nakceptacja wybranej pozycji w MENU (jeżeli tryb MENU wł.)\nwysłanie ramki NIF (tryb dodawania/usuwania)\nwejście do menu urządzenia sygnalizowane wskazaniem LED\nTryb MENU i wskazanie wizualne:\nFIBARO Dimmer 2 posiada MENU, którego poziomy są sygnalizowane określonym kolorem świecenia. Aby wejść do MENU przytrzymaj\nklawisz B przez przynajmniej 2 sekundy. Podczas gdy przycisk B jest\nnadal wciśnięty, kolory wskaźnika LED będą zmieniać się w następującej sekwencji:\nNIEBIESKI - wywołanie procedury kalibracji obciążenia (patrz „Kalibracja” na stronie 15)\nCZERWONY - wywołanie kalibracji obciążenia z Bypassem 2 (patrz\n„Kalibracja” na stronie 15)\nBIAŁY - załączenie/wyłączenie obciążenia z przycisku B\nZIELONY - reset pomiarów zużycia energii (patrz „Pomiar mocy i energii” na stronie 16)\nFIOLETOWY - uruchomienie testu zasięgu sieci Z-Wave (patrz „Tester\nzasięgu Z-Wave” na stronie 18)\nŻÓŁTY - reset urządzenia do ustawień domyślnych\nAby wybrać określoną funkcję zwolnij przycisk B oraz potwierdź wybór ponownym, krótkim przyciśnięciem przycisku.\nDimmer 2 posiada zaimplementowany algorytm inteligentnego wykrywania typu oświetlenia. W zależności od podłączonego oświetlenia automatycznie dobiera optymalny sposób sterowania (leading\nedge dla obciążeń o charakterze indukcyjnym lub trailing edge dla\nobciążeń o charakterze pojemnościowym lub rezystancyjnym). Proces uczenia typu obciążenia nazwany jest kalibracją.\nKalibracja automatycznie dobiera progi minimalnego i maksymalnego ściemnienia (parametr 1 i 2). Instalator zobowiązany jest jednak\ndo weryfikacji poprawnego działania urządzenia zgodnie z opisem\ntrybów pracy. Istnieje 10% prawdopodobieństwo, że ustawienia kalibracji będą wymagały ręcznej korekcji. W połączeniu 2-przewodowym dla obciążeń innych niż rezystancyjne parametr 1 należy ustawić ręcznie.\nKalibracja wykonywana jest zawsze po usunięciu urządzenia z sieci\nZ-Wave. Jeżeli urządzenie nie jest dodane, to po każdym wyłączeniu i\nzałączeniu zasilania wykona się kalibracja. Dla dodanego urządzenia\nkalibracja wykonywana jest zgodnie z ustawieniami parametru 35.\nProces kalibracji można wymusić:\nustawiając parametr 13 na wartość 1 lub 2 (bez/z Bypassem 2)\npoprzez trzykrotne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza nadrzędnego (każde przytrzymanie powyżej 5 sekund)\nwybierając odpowiednią pozycję w MENU przy pomocy przycisku\nB (patrz „Obsługa urządzenia” na stronie 12).\nDomyślnie kalibracja wywołuje się z ustawieniem bez podłączonego Bypassa. W przypadku instalacji Bypassa 2 należy wymusić odpowiednią kalibrację z MENU pod przyciskiem B lub poprzez parametr\n13. Urządzenie zapamiętuje ostatni tryb wymuszenia kalibracji (z lub\nbez Bypassa 2).\nWynik zakończonej kalibracji zostanie zasygnalizowany za pomocą\nwskaźnika LED świecącego w następującym kolorze:\nZIELONY - Oświetlenie rozpoznane jako ściemnialne, ustalone progi\nściemniania, możliwe sterowanie jasnością z klawisza S1.\nŻÓŁTY - Oświetlenie rozpoznane jako nieściemnialne, możliwość załączenia oświetlenia ON/OFF z domyślnymi parametrami.\nCZERWONY - Błąd procedury kalibracji. Możliwe przyczyny to brak\npodłączonego obciążenia lub fakt, że obciążenie przekracza maksymalną moc, jaką urządzenie jest w stanie wysterować.\nPULSUJĄCY CZERWONY - Błąd procedury kalibracji spowodowany\nuszkodzeniem instalacji bądź uszkodzeniem podłączonego oświetlenia powodującym załączenie ograniczenia nadprądowego.\nNiektóre typy żarówek\nLED lub CF przystosowane są do pracy w\ntrybie leading edge\n(ze ściemniaczami tradycyjnymi). Informacja o trybie, w którym\npowinna pracować żarówka znajduje się w\njej instrukcji obsługi.\nNależy wówczas ręcznie wymusić żądany\ntryb pracy, przy pomocy parametru 30.\nPo zmianie w obciążeniu wywołaj kalibrację\nlub usuń i dodaj ponownie urządzenie.\nPrzed zmianą trybu\npracy bądź wywołaniem kalibracji oświetlenie musi być wyłączone (pozycja OFF)!\ntryb pracy zgodnie z\nPodczas kalibracji komunikacja\njest wyłączona, moduł\nnie reaguje na żadne\nkomendy. Może to powodować chwilowe\nproblemy z komunikacją w sieci Z-Wave.\nFIBARO Dimmer 2 pracujący w konfiguracji\nposiada funkcję pomiaru\nmocy i energii. W konfiguracji 2-przewodowej dokładny pomiar\nmocy jest dostępny\ndla obciążeń o cosφ\n≥ 0,99. W innym przypadku raportowana\nmoc jest szacunkowa i\nmoże odbiegać od rzeczywistej mocy pobieranej przez obciążenie.\nFIBARO Dimmer 2 zapisuje okresowo (co\n5 minut) informacje\no pobranej energii w\nJeżeli zostanie odłączony od zasilania,\nnadal będzie pamiętał\nbieżące zużycie energii.\nFIBARO Dimmer 2 umożliwia pomiar mocy czynnej oraz zużytej energii elektrycznej. Informacje te są raportowane do kontrolera sieci\nZ-Wave, np. do FIBARO Home Center. Pomiar odbywa się z wykorzystaniem zaawansowanej technologii mikroprocesorowej, zapewniającej wysoką dokładność i precyzję pomiarów.\nMoc czynna - moc, którą odbiornik energii elektrycznej zamienia na\nEnergia elektryczna - moc czynna zużyta przez odbiornik w jednostce czasu. Użytkownicy energii elektrycznej są rozliczani przez dostawców na podstawie zużytej mocy czynnej w danej jednostce czasu.\nNajczęściej spotykaną jednostką energii elektrycznej jest kilowatogodzina [kWh]. Oznacza ona ilość kilowatów mocy czynnej zużytej przez\nodbiornik w czasie jednej godziny. 1kWh = 1000Wh.\nProcedura kasowania pomiaru energii:\nDimmer 2 umożliwia wyzerowanie licznika zużytej energii elektrycznej na trzy sposoby:\na)Poprzez reset urządzenia (patrz „Obsługa urządzenia” na stronie\nb) Poprzez funkcję kontrolera (patrz instrukcja obsługi kontrolera).\nc)Ręczne zerowanie poprzez poniższą procedurę:\n1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania.\n2. Przytrzymaj przycisk B przez kilka sekund, aż wskaźnik LED\n3. Zwolnij przycisk B.\n4. Ponownie przyciśnij krótko przycisk B.\nPomiar mocy w konfiguracji 2-przewodowej nie uwzględnia\nwahań napięcia w sieci, które mogą wynosić +/- 10%.\n* Pomiary w tym przy-\npadku są jedynie poglądowe, zwracane wartości mogą odbiegać od\nrzeczywistego pomiaru. W przypadku raportowania błędnych wartości zmień ustawienia\nparametrów 58 i 59.\n5. Licznik energii modułu zostanie wyzerowany.\nTabela dokładności pomiaru mocy:\nPołączenie 3-przewodowe Połączenie 2-przewodowe\nJasność<70% Jasność>70% Jasność<70%\n+/- (0.5 %\n+/- (2 %\n+/- (4 %\nPomiar mocy Pomiar mocy\nAsocjacja (powiązanie z innymi elementami systemu) - bezpośrednie sterowanie poprzez Dimmer 2 innymi urządzeniami systemu\nw sieci Z-Wave przy użyciu klawiszy zewnętrznych.\nAsocjacja pozwala Dimmerowi 2 na bezpośrednie sterowanie innym urządzeniem w sieci Z-Wave, np. innym Dimmerem, Łącznikiem\n(ON-OFF), Sterownikiem Rolet lub sceną (tylko za pośrednictwem\nbezpośrednie wysyłanie komend sterujących między urządzeniami, odbywa się\ni wymaga bezpośredniego zasięgu asocjowanego urządzenia.\nDimmer 2 umożliwia asocjację pięciu grup:\nI grupa „Lifeline” raportuje stan urządzenia. Można przypisać tylko\njedno urządzenie do grupy (domyślnie raportuje stan do kontrolera).\nNie zaleca się modyfikowania tej grupy asocjacyjnej.\nII grupa „On/Off (S1)” jest przypisana do klawisza nr 1. Wysyła ramki\nzgodne ze stanem Dimmera w klasie BASIC.\nIII grupa „Dimmer (S1)” jest przypisana do klawisza nr 1. Wysyła\nramki sterujące w klasie MULTILEVEL SWITCH. Umożliwia wysłanie komend ściemniania/rozjaśniania do urządzeń zasocjowanych.\nIV grupa „On/Off (S2)” jest przypisana do klawisza nr 2. Wysyła ramki\nV grupa „Dimmer (S2)” jest przypisana do klawisza nr 2. Wysyła ramki\nsterujące w klasie MULTILEVEL SWITCH. Umożliwia wysłanie komend\nściemniania/rozjaśniania do urządzeń zasocjowanych.\nFGD-212 wspiera obsługę urządzeń wielokanałowych. Urządzenia wielokanałowe są\nw jednym fizycznym\ndwa lub więcej niezależnych obwodów wykonawczych.\nDimmer 2 w grupach II-V umożliwia kontrolę 5 urządzeń zwykłych\noraz 5 urządzeń wielokanałowych (MultiChannel). Zaleca się stosowanie nie więcej niż 10 urządzeń, gdyż czas reakcji na komendy sterujące zależy także od ilości zasocjowanych urządzeń. W skrajnym\nprzypadku reakcja systemu może być opóźniona.\n1. Przejdź do opcji urządzenia klikając na ikonę:\n2. Wybierz zakładkę „Zaawansowane”.\n3. Określ do której grupy i jakie urządzenia będziemy asocjować.\n4. Zaczekaj na ukończenie procesu konfiguracji. Wysłanie przez kontroler odpowiednich informacji konfigurujących asocjacje w urządzeniu może zająć nawet kilka minut.\nAby możliwe było\nprzetestowanie zasięgu sieci, urządzenie\nmusi być dodane do\nkontrolera Z-Wave. Badanie zasięgu obciąża\nsieć, dlatego zalecane\njest wykonywanie testu tylko w szczególnych przypadkach.\nFIBARO Dimmer 2 posiada wbudowany mechanizm umożliwiający\norientacyjne określenie zasięgu sieci Z-Wave.\nAby przetestować zasięg urządzenia:\n1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aż wskaźnik LED zmieni kolor na\n2. Zwolnij przycisk B.\n3. Przyciśnij krótko przycisk B ponownie.\n4. Wskaźnik LED zasygnalizuje zasięg sieci Z-Wave (opis trybów sygnalizacji zasięgu poniżej).\n5. Aby wyjść z trybu testu zasięgu, naciśnij krótko przycisk B.\nModuł może zmieniać\ntryb komunikacji z trybu komunikacji bezpośredniej na tryb komunikacji z użyciem\nroutingu i odwrotnie,\nzwłaszcza jeżeli znajduje się na granicy\nWskaźnik pulsuje w kolorze zielonym – Dimmer 2 próbuje bezpośrednio komunikować się z głównym kontrolerem. Jeżeli bezpośrednia komunikacja nie będzie możliwa, urządzenie spróbuje komunikacji poprzez inne moduły, co zostanie zasygnalizowane miganiem\nWskaźnik świeci w kolorze zielonym – Dimmer 2 komunikuje się\nbezpośrednio z kontrolerem.\nWskaźnik pulsuje w kolorze żółtym – Dimmer 2 szuka drogi komunikacji z głównym kontrolerem poprzez inne moduły.\nWskaźnik świeci w kolorze żółtym – Dimmer 2 komunikuje się z\ncentralą poprzez inne moduły. Po dwóch sekundach urządzenie ponownie spróbuje skomunikować się bezpośrednio z centralą, co będzie sygnalizowane miganiem w kolorze zielonym.\nWskaźnik pulsuje w kolorze fioletowym – Dimmer 2 próbuje komunikować się na granicy zasięgu. Jeżeli komunikacja powiedzie się,\noperacja zostaje potwierdzona zmianą koloru wskaźnika LED na żółty.\nNie zaleca się regularnej pracy urządzenia na granicy zasięgu.\nWskaźnik świeci w kolorze czerwonym – Dimmer 2 nie może skomunikować się z kontrolerem ani bezpośrednio, ani poprzez inne węzły sieci Z-Wave.\nOpis komunikatów błędów (notyfikacji) Dimmera 2\nZdarzenia wynikają z błędów pojawiających się w instalacji, nieprawidłowego działania źródeł światła lub błędnej, ręcznej zmiany ustawień zaawansowanych. Urządzenie może przestać reagować na polecenia i działania użytkownika, pozostawiając oświetlenie wyłączone.\nDomyślnie wysyła również komunikat (wykorzystując sieć Z-Wave) z\ninformacją o typie błędu.\nnastępuje po jednokrotnym przyciśnięciu\nłącznika lub na skutek\nzmiany stanu za pomocą kontrolera.\nA) „WYKRYTO NADMIERNĄ TEMPERATURĘ” (OVERTEMPERATURE)\nDimmer 2 posiada funkcję pomiaru temperatury własnej. W przypadku przekroczenia krytycznej temperatury obciążenie jest wyłączane,\na do centrali systemu wysyłana jest informacja o przekroczeniu maksymalnej temperatury urządzenia.\nB) „WYKRYTO BŁĄD NA WYJŚCIU STERUJĄCYM” (LOAD ERROR)\nDimmer 2 posiada funkcję wykrywania przepalenia żarówki. W przypadku wykrycia wysyła komunikat o błędzie w instalacji. Funkcja jest\nniedostępna dla wartości parametru 58 różnego od 0.\nZmiana obciążenia wykrywana jest zgodnie z ustawieniami parametru 15 i 16.\nParametr 15 ustawiony jest na wartość 30%\nParametr 16 ustawiony jest na wartość 5 sekund\nJeżeli parametr nr 35\nustawiony jest na wartość 3 lub 4, kalibracja\nponownie po włączeniu zasilania lub pojawieniu się błędu LOAD\nERROR, SURGE lub\nUrządzenie wykryje zmianę obciążenia w momencie, gdy moc\nobciążenia zmieni się o 30% w stosunku do mocy zmierzonej podczas\nkalibracji i po upływie 5 sekund od ustabilizowania się poziomu\nFunkcjonalność ta działa tylko w trybie sterowania zgodnym z trybem\nwykrytym podczas kalibracji (parametr 14 ma wartość 1).\nPojawienie się błędu może być również skutkiem „braku obciążenia”,\nco może sugerować przepalenie wszystkich obciążeń podłączonych\ndo Dimmera 2.\nNależy wymienić obciążenie. Po pojawieniu się obciążenia urządzenie wróci do poprawnego sterowania.\nC) „WYKRYTO PRZEPIĘCIA” (SURGE)\nPojawienie się błędu może być spowodowane wystąpieniem przepięć w sieci elektrycznej, niepoprawnym sterowaniem obciążeniem\n(indukcyjność sterowana w trybie pracy trailing edge) lub podłączeniem niedozwolonego obciążenia.\nD) „WYKRYTO PRZECIĄŻENIE W INSTALACJI” (OVERCURRENT)\nPojawienie się błędu może być spowodowane gwałtownym włączeniem obciążenia do obwodu, może również pojawić się w sytuacji,\ngdy soft-start jest wyłączony (parametr 34 wartość 0), lub przez wystąpienie zwarcia na wyjściu Dimmera 2.\nJeżeli parametr 37 ustawiony jest na wartość 1, urządzenie automatycznie wykona próbę ponownego załączenia.\nJeżeli błąd spowodowany był gwałtownym włączeniem obciążenia,\nDimmer 2 po ponownym załączeniu wróci do poprawnego sterowania.\nPo trzech nieudanych próbach automatycznego załączenia oświetlenia, urządzenie pozostanie w trybie błędu OVERCURRENT (Dimmer 2\nzostanie wyłączony). W takiej sytuacji należy usunąć usterkę (możliwość występowania zwarcia w instalacji). W innym przypadku należy\nustawić dłuższy czas soft-startu (parametr 34 na wartość 2).\nE) „WYKRYTO ZBYT DUŻĄ MOC PODŁĄCZONĄ DO DIMMERA 2”\nPojawienie się tego błędu jest wynikiem podłączenia do Dimmera 2\nodbiorników o zbyt dużej mocy. Urządzenie automatycznie wyłączy\nw takim przypadku oświetlenie.\nNależy zmniejszyć obciążenie i ponownie włączyć oświetlenie klawiszem lub ustawić poziom z centrali Z-Wave.\nF) „ZBYT NISKI POZIOM ZASILANIA” (VOLTAGE DROP)\nPojawienie się komunikatu błędu w instalacji 2 przewodowej może\nbyć spowodowane spadkiem napięcia sieciowego lub zbyt dużym\nBłąd ten sugeruje, iż parametr 2 mówiący o maksymalnym poziomie\nrozjaśnienia ma ustawianą za dużą wartość. Wartość tę należy zmniejszać, aż do momentu, kiedy błąd przestanie się pojawiać. Można również ponownie wykonać kalibrację przy pomocy parametru 13.\nPo trzech nieudanych próbach automatycznego załączenia oświetlenia, urządzenie pozostanie w trybie błędu VOLTAGE DROP (Dimmer 2\nG) „USZKODZENIE SPRZĘTOWE” (HARDWARE FAIL)\nPojawienie się tego błędu może oznaczać poważny błąd sprzętowy\nDimmera 2. W takim przypadku Dimmer 2 załącza się na maksymalną\nmożliwą wartość z równoczesnym miganiem wbudowanej diody LED\nna czerwono, a wszelkie działania wykonane z zewnątrz (komendy\nZ-Wave, wciśnięcia klawiszy, ustawienia menu) są ignorowane.\nZalecamy odłączenie urządzenia od napięcia zasilającego i kontakt\nz działem wsparcia lub przeprowadzenie procedury gwarancyjnej\nTryb aktualizacji oprogramowania\nDimmer 2 posiada możliwość bezprzewodowej aktualizacji zainstalowanego oprogramowania (uruchamiana przez kontroler Z-Wave).\nStatus aktualizacji jest sygnalizowany świeceniem wskaźnika LED w\nkolorze turkusowym (cyan):\n• wolne miganie - procedura przesyłania danych przez Z-Wave i zapisywanie ich do pamięci flash\n• szybkie miganie - procedura kopiowania danych z pamięci zewnętrznej do pamięci mikrokontrolera\nObsługa ramek alarmowych\nSystem FIBARO umożliwia ustawienie reakcji urządzeń na sytuacje\nalarmowe (na ramki ALARM_REPORT oraz SENSOR_ALARM_REPORT).\nFIBARO Dimmer 2 obsługuje następujące typy alarmów:\nAlarm ogólnego przeznaczenia - GENERAL PURPOSE ALARM\nAlarm dymu - ALARM CO2, ALARM CO, ALARM SMOKE\nAlarm zalania wodą - ALARM WATER\nAlarm temperatury - ALARM HEAT\nRamki alarmowe są wysyłane przez urządzenia będące sensorami systemu (np. czujniki zalania, czujniki dymu, czujniki ruchu itp.).\nUrządzenie może reagować w następujący sposób na otrzymane\nramki (ustawień dokonuje się w parametrach konfiguracyjnych - patrz\n„Parametry zaawansowane” na stronie 22):\n0 - DEZAKTYWACJA - urządzenie nie reaguje na ramki alarmowe\n1 - DIMMER 2 WŁ. - urządzenie włącza się po wykryciu alarmu\n2 - DIMMER 2 WYŁ. - urządzenie wyłącza się po wykryciu alarmu\n3 - ALARM FLASHING - urządzenie po wykryciu alarmu cyklicznie\nzmienia swój stan na przeciwny (gaśnie i zapala się naprzemiennie)\nDimmer 2 umożliwia dostosowanie swojego działania do potrzeb użytkownika. W interfejsie FIBARO ustawienia konfiguracyjne są dostępne\nw postaci opcji, które wybieramy zaznaczając odpowiednie pola.\nAby skonfigurować FIBARO Dimmer 2 (wykorzystując FIBARO Home\n1. Przejdź do opcji urządzenia klikając ikonę:\n2. Wybierz zakładkę „Zaawansowane”\nWartość maksymalnego poziomu jasności\n(parametr 2) musi być\nwiększa niż wartość\njasności (parametr 1).\nGRUPA 0 - Zachowanie Dimmera 2 - Funkcje podstawowe\n1. Minimalny poziom jasności (parametr ustawiany automatycznie\nIstnieje możliwość ręcznej zmiany parametru po dokonanej kalibracji.\nMożliwe wartości: 1-98 - procentowy poziom jasności oświetlenia\n2. Maksymalny poziom jasności (parametr może być ustawiony automatycznie podczas autokalibracji)\nMożliwe wartości: 2-99 - procentowy poziom jasności oświetlenia\n3. Poziom żarzenia ściemnialnych świetlówek kompaktowych\nWartość wirtualna wybierana jako procent poziomu ustalonego między parametrami MIN (1%) i MAX (99%). Po pierwszym załączeniu\noświetlenia Dimmer 2 ustawi się natychmiast na dany poziom wartości,\npotrzebny na rozgrzanie i załączenie ściemnialnych świetlówek kompaktowych i niektórych rodzajów oświetlenia.\nMożliwe wartości: 1-99 - procentowy poziom jasności oświetlenia\n4. Czas żarzenia ściemnialnych świetlówek kompaktowych\nParametr określa czas potrzebny na poprawne załączenie świetlówek\nkompaktowych i niektórych rodzajów oświetlenia na poziom żarzenia. Ustawienie parametru na 0, powoduje wyłączenie funkcji żarzenia świetlówek kompaktowych.\nMożliwe wartości: 0-255 (0-25,5s)\n5. Wielkość skoku przy regulacji automatycznej [%]\nMożliwe wartości: 1-99\n6. Czas pojedynczego\nMożliwe wartości: 0-255 (0-2,55s)\n7. Wielkość skoku przy regulacji manualnej [%]\n8. Czas pojedynczego\n9. Załączenie urządzenia na ostatni stan sprzed zaniku\nMożliwe wartości: 0 - urządzenie nie załącza się na ostatni stan po\npowrocie napięcia zasilającego (pozostaje wyłączone)\n1 - urządzenie załącza się na ostatni stan sprzed\nwystąpienia zaniku napięcia zasilania\n10. Funkcjonalność wyłącznika czasowego (auto - off )\nMożliwe wartości: 0 - funkcjonalność wyłączona\n1-32767 - timer odmierza czas w sekundach (1s-9,1h)\n11. Aktywacja funkcji ALL ON/ALL OFF\nMożliwe wartości: 0 - ALL ON nieaktywne, ALL OFF nieaktywne\n1 - ALL ON nieaktywne, ALL OFF aktywne\n2 - ALL ON aktywne, ALL OFF nieaktywne\n255 - ALL ON aktywne, ALL OFF aktywne\n13. Wymuszenie autokalibracji\nZapis parametru wymusza wykonanie kalibracji oświetlenia. Jeżeli\nurządzenie jest w trakcie kalibracji, to parametr ma wartość 1 lub 2.\nPo skończonej kalibracji parametr przyjmuje wartość 0.\nMożliwe wartości: 0 - urządzenie nie jest w trakcie kalibracji\n1 - wymuś autokalibrację obciążenia bez podłączonego Bypassa 2\n2 - wymuś autokalibrację obciążenia z podłączonym Bypassem 2\n14. Status autokalibracji (parametr tylko do odczytu)\nParametr informuje, czy urządzenie działa na ustawieniach automatycznych, czy manualnych (tryb sterowania, minimalny i maksymalny\nMożliwe wartości: 0 - proces kalibracji nie został wykonany lub\nurządzenie działa na ustawieniach manualnych\n1 - moduł działa na ustawieniach automatycznych z kalibracji\nParametr 15 działa\ntylko wtedy, gdy parametr 58 ma ustawioną\nwartość 0 oraz tryb\nsterowania jest zgodny z trybem ustawionym podczas procesu\nautokalibracji obciążenia (parametr 30).\n15. Funkcjonalność wykrywania przepalonej żarówki\nDetekcja skoku mocy o określonej wartości, występującego w przypadku przepalonej żarówki, interpretowanego jako błąd obciążenia\n- LOAD ERROR.\n1-99 - procentowa wartość skoku mocy w stosunku do mocy odczytanej podczas autokalibracji, interpretowana jako błąd obciążenia lub\nWartość domyślna: 30\n16. Opóźnienie wykrywania przepalonej żarówki (parametr 15) i\nwykrywania nadmiernej mocy (parametr 39)\nCzas opóźnienia detekcji skoku mocy (przepalonej żarówki), interpretowanego jako błąd obciążenia - LOAD ERROR, bądź wykrycia nadmiernej mocy podłączonej do Dimmera 2 (OVERLOAD).\nMożliwe wartości: 0 - funkcjonalność wykrywania przepalonej żarówki wyłączona\n1-255 - opóźnienie w sekundach\n19. Wymuszony poziom załączenia Dimmera 2\nJeśli parametr jest aktywny, załączenie Dimmera 2 (1 x klik S1) ustawia\nzawsze poziom jasności z parametru.\n1-99 - wymuszony poziom jasności po załączeniu\nGRUPA 20 - Zachowanie Dimmera 2 - Klawisze\n20. Typ klawiszy\nFIBARO Dimmer 2 może współpracować z łącznikiem monostabilnym, bistabilnym lub roletowym.\nMożliwe wartości: 0 - Łącznik monostabilny\n1 - Łącznik bistabilny\n2 - Łącznik roletowy - dwa klawisze sterują Dimmerem 2 (S1, S2)\n21. Wartość wysyłana w asocjacjach w przypadku pojedynczego\nMożliwe wartości: 0 - wysyłana jest wartość 0xFF, co spowoduje załączenie urządzeń zasocjowanych na\nostatnio zapamiętany stan\n1 - wysyłany jest aktualny stan Dimmera 2 poziom jasności zasocjowanych urządzeń\n(innych ściemniaczy) zostanie zsynchronizowany\n22. Przypisanie stanu Dimmera 2 do położenia klawisza\nMożliwe wartości: 0 - zmiana stanu Dimmera 2 po zmianie stanu\n1 - stan Dimmera 2 zsynchronizowany ze stanem klawisza bistabilnego\n23. Opcja podwójnego kliknięcia - ustaw Dimmer 2 na MAX\nMożliwe wartości: 0 - opcja podwójnego kliknięcia wyłączona\n1 - opcja podwójnego kliknięcia włączona\nwartości parametru 24 np.\n1+2=3 oznacza, że\nniewysyłane są asocjacje przy załączeniu\ni wyłączeniu po pojedynczym kliku.\n24. Zarządzanie wysyłaniem komend sterujących do 2 i 3 grupy\nasocjacyjnej (asocjacje klawisza S1)\nParametr określa, które reakcje nie będą powodowały wysyłania informacji do grup asocjacyjnych.\nMożliwe wartości: 0 - wszystkie akcje są wysyłane do grup asocjacyjnych\n1 - nie wysyłaj asocjacji przy załączeniu Dimmera 2\n2 - nie wysyłaj asocjacji przy wyłączeniu Dimmera 2\n4 - nie wysyłaj asocjacji przy zmianie poziomu\njasności (przytrzymanie klawisza i puszczenie)\n8 - nie wysyłaj ascocjacji przy podwójnym kliknięciu\n16 - wysyłaj wartość 0xFF przy podwójnym kliknięciu\nwartości parametru 25 np.\n25. Zarządzanie wysyłaniem komend sterujących do 4 i 5 grupy\nasocjacyjnej (asocjacje klawisza S2)\n4 - nie wysyłaj asocjacji przy zmianie poziomu jasności\n(przytrzymanie klawisza i puszczenie)\nwartości parametru 27 np.\n1+2=3, oznacza, że gr.\nII i III wysyłane są jako\n26. Funkcja klawisza schodowego\nKlawisz S2 dodatkowo steruje Dimmerem 2 (w trybie klawiszy schodowych). Nie działa dla parametru 20 ustawionego na wartość 2 (łącznika roletowego).\nMożliwe wartości: 0 - funkcja klawisza schodowego zacisku S2\n1 - funkcja klawisza schodowego zacisku S2\n27. Ustawienie asocjacji w trybie SECURITY\nParametr określa jak mają być wysyłane komendy w poszczególnych\ngrupach asocjacyjnych: jako secure czy non-secure. Parametr jest aktywny jedynie w trybie SECURITY i nie dotyczy I grupy „Lifeline”.\nMożliwe wartości: 0 - wszystkie grupy (II-V) wysyłane jako non-secure\n1 - gr II wysyłana jako secure\n2 - gr III wysyłana jako secure\n4 - gr IV wysyłana jako secure\n8 - gr V wysyłana jako secure\n15 - wszystkie grupy (II-V) wysyłane jako secure\n28. Funkcjonalność aktywowania scen\nSCENE ID zależy od wybranej konfiguracji typu klawiszy zewnętrznych.\nMożliwe wartości: 0 - funkcja aktywacji scen nieaktywna\n1 - funkcja aktywacji scen aktywna\nopóźnienia w reakcji\nDimmera 2 na klawisze zewnętrzne i w\nSCENE ID wysyłane przy określonym działaniu i konfiguracji klawiszy:\nSCENE ID: klawisz S1\n16 : 1 x klik\n14 : 2 x klik\n- : 3 x klik\n12 : przytrzymanie\n13 : zwolnienie\nSCENE ID: klawisz S2\n22 : przytrzymanie\n23 : zwolnienie\n10 : zmiana OFF-ON\n11 : zmiana ON-OFF\n20 : zmiana OFF-ON\n21 : zmiana ON-OFF\n10 : włączenie (1 x klik)\n17 : rozjaśnienie\n11 : wyłączenie (1 x klik)\n15 : 3 x klik\n18 : ściemnienie\n29. Zamiana miejscami funkcjonalności klawiszy S1 i S2\nMożliwe wartości: 0 - klawisze działają w trybie normalnym\n1 - klawisz S1 przejmuje funkcję S2, a S2 przejmuje funkcję S1\nGRUPA 30 - Zachowanie Dimmera 2 - Funkcje zaawansowane\nParametry z grupy\n30 konfigurują zaawansowane funkcje\nurządzenia. Ich zmian\n30. Tryb sterowania obciążeniem\nParametr ustawiany na 2 po wymuszeniu autokalibracji.\nMożliwe wartości: 0 - wymuszone sterowanie zboczem narastającym (leading edge)\n1 - wymuszone sterowanie zboczem opadającym (trailing edge)\n2 - sterowanie automatyczne\n31. Tryb sterowania obciążeniem wykryty podczas kalibracji (parametr tylko do odczytu)\nMożliwe wartości: 0 - sterowanie zboczem narastającym (leading\n1 - sterowanie zboczem opadającym (trailing\n32. Tryb On/Off\nTryb ustawień konieczny przy podłączaniu obciążeń nieprzystosowanych do ściemniania. Ustawienie tego parametru na 1 ignoruje ustawienia czasów rozjaśniania/ściemniania. Parametr ustawiany na 2 po\nMożliwe wartości: 0 - tryb on/off wyłączony (możliwe ściemnianie)\n1 - tryb on/off włączony (ściemnianie niemożliwe)\n2 - ustawienie automatyczne\n33. Wykryty podczas kalibracji status możliwości ściemniania obciążenia (parametr tylko do odczytu)\nMożliwe wartości: 0 - obciążenie rozpoznane jako ściemnialne\n1 - obciążenie rozpoznane jako nieściemnialne\n34. Funkcja miękkiego startu „Soft-Start”\nCzas potrzebny na rozgrzanie włókna żarówki halogenowej.\nMożliwe wartości: 0 - brak soft-startu\n1 - krótki soft-start (czas równy 0,1 sekundy)\n2 - długi soft-start (czas równy 0,5 sekundy)\n35. Automatyczne wyzwalanie trybu kalibracji oświetlenia\nKalibracja wykonywana jest zawsze po zmianie sposobu podłączenia\n(2/3 przewody) i dla niedodanego modułu po załączeniu napięcia.\nMożliwe wartości: 0 - moduł nie wykonuje kalibracji obciążenia\n1 - moduł wykonuje kalibrację po pierwszym\n2 - moduł wykonuje kalibrację po każdym włączeniu zasilania\n3 - moduł wykonuje kalibrację obciążenia po\npierwszym włączeniu zasilania lub po każdym\nwykrytym błędzie obciążenia LOAD ERROR\n(brak obciążenia, „przepalona żarówka”), jeśli\nparametr 37 jest ustawiony na 1 również po\nbłedach: SURGE (przepięcie wynikające z niepoprawnego sterowania transformatorami) i\nOVERCURRENT (wykryto nadmierny pobór prądu na wyjściu Dimmer 2)\n4 - moduł wykonuje kalibrację obciążenia po\nkażdym włączeniu zasilania lub po każdym\n37. Zachowanie modułu po przepięciu (SURGE) lub przeciążeniu\nMożliwe wartości: 0 - moduł zostaje na stałe wyłączony, aż do\nczasu ponownego włączenia komendą lub\n1 - moduł trzykrotnie próbuje załączyć\n39. Wartość graniczna mocy, po przekroczeniu której moduł wyłączy obciążenie\nDodatkowo aktywne jest ograniczenie na pobór mocy pozornej do 350VA.\n1-350 - 1-350W\nWartość domyślna: 250\nParametr 39 działa\nGRUPA 40 - Zachowanie Dimmera 2 - Alarmy\n40. Zachowanie modułu w chwili pojawienia się alarmu\nMożliwe wartości: 0 - Brak reakcji\n1 - Włącz obciążenie\n2 - Wyłącz obciążenie\n3 - Miganie obciążeniem\n41. Zachowanie modułu w chwili pojawienia się alarmu zalania\n42. Zachowanie modułu w przypadku alarmu dymu, CO lub CO2\n43. Zachowanie modułu w przypadku alarmu temperatury\nUrządzenie może odwołać alarm wcześniej\nna skutek naciśnięcia\nzewnętrznych lub komendy\nsterującej w sieci\n44. Czas trwania stanu alarmowego\nMożliwe wartości: 1-32767 (1-32767 sekund)\nWartość domyślna: 600 (600s)\nAlarmy - raportowanie alarmów\n45. Raportowanie zdarzenia typu OVERLOAD (za duża moc podłączona do obciążenia)\n1 - Wyślij ramkę powiadomienia\n46. Raportowanie zdarzenia typu LOAD ERROR (brak obciążenia,\nuszkodzenie obciążenia, tzw. alarm przepalonej żarówki)\n47. Raportowanie zdarzenia typu OVERCURRENT (zwarcie w instalacji, przepalenie żarówki powodujące zadziałanie zabezpieczenia\n48. Raportowanie zdarzenia typu SURGE (przepięcia pojawiające\nsię na wyjściu modułu)\n49. Raportowanie zdarzenia typu OVERHEAT (przekroczenie krytycznej temperatury modułu) lub zdarzenia typu VOLTAGE DROP\n(zbyt niski poziom zasilania własnego).\nGRUPA 50 - raportowanie mocy i energii\n50. Samoczynne raportowanie poboru mocy\nParametr definiuje zmianę poboru mocy, która musi nastąpić, żeby\nzaraportować nową moc do kontrolera. Wartość obliczana jest na\npodstawie ostatnio raportowanej mocy.\nMożliwe wartości: 0 - raporty mocy wyłączone\n1-100 (1-100%) - próg wyzwolenia raportu\nWartość domyślna: 10 (10%)\n52. Okresowe raporty mocy lub energii\nParametr określa czas miedzy kolejnymi raportami. Czas jest zerowany i liczony od nowa po wysłaniu raportu.\nMożliwe wartości: 0 - raporty okresowe mocy i energii wyłączone\n1-32767 (1-32767 sekund) - czas między kolejnymi raportami\nWartość domyślna: 3600 (3600s) Wielkość parametru: 2 [bajty]\n53. Raportowanie energii\nParametr definiuje zmianę energii, która musi nastąpić, żeby zaraportować nową wartość energii do kontrolera. Wartość obliczana jest na\npodstawie ostatnio raportowanej energii.\nMożliwe wartości: 0 - raporty energii wyłączone\n1-255 (0,01-2,55 kWh) - próg wyzwolenia\nWartość domyślna: 10 (0,1 kWh) Wielkość parametru: 2 [bajty]\n54. Pomiar mocy pobieranej przez moduł\nModuł umożliwia pomiar mocy, którą sam pobiera, co jest przydatne, kiedy chcemy dokładnie znać całkowity pobór mocy Dimmera 2 i\nMożliwe wartości: 0 - pomiar mocy pobieranej wyłącznie przez\n1 - pomiar mocy pobieranej przez Dimmer 2 i\nParametr 58 ustawiany jest na 0 po wymuszeniu autokalibracji.\n58. Sposób obliczania mocy czynnej\nParametr definiuje sposób obliczania mocy czynnej. Parametr jest\nprzydatny w przypadku podłączenia urządzenia w instalacji 2-przewodowej ze źródłami światła innymi niż rezystancyjne.\nMożliwe wartości: 0 - pomiar mocy oparty o standardowy\n1 - aproksymowany pomiar mocy na postawie\n2 - aproksymowany pomiar mocy na podstawie\nParametr 59 działa\ntylko wtedy, gdy parametr 58 ma wartość\nróżną od 0.\n59. Aproksymowana wartość mocy przy maksymalnym poziomie\nParametr określa przybliżoną wartość mocy, jaka będzie raportowana\nprzez urządzenie na maksymalnym poziomie jasności.\nMożliwe wartości: 0-500 (0-500W) - moc pobierana przez obciążenie na maksymalnym poziomie jasności\nwymagany zewnętrzny wyłącznik\nMoc sygnału radiowego:\n1. Gwarantem jakości Urządzenia jest FIBAR GROUP S.A. (dalej „Producent”) z siedzibą w Poznaniu, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców\nKrajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII\nWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 553265, NIP\n7811858097, REGON: 301595664, kapitał zakładowy 1 063 850 zł.\n2. Producent ponosi odpowiedzialność za wadliwe działanie Urządzenia wynikające z\nwad fizycznych (materiałowych bądź produkcyjnych) tkwiące w Urządzeniu w okresie:\n3. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej\n4. W okresie Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad poprzez dokonanie naprawy lub wymiany (według wyłącznego uznania\nGwaranta) wszelkich wadliwych elementów Urządzenia na części nowe lub regenerowane wolne od wad. W przypadku niemożności dokonania naprawy Gwarant zastrzega sobie prawo do wymiany Urządzenia na nowy lub regenerowany egzemplarz\nwolny od wad, którego stan fizyczny nie będzie gorszy od stanu Urządzenia będącego własnością Klienta.\n5. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak Urządzenia w ofercie handlowej) wymiana\nUrządzenia na ten sam typ jest niemożliwa Gwarant może wymienić Urządzenie na inny\no najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie uważa się za wykonanie obowiązków Gwaranta. Gwarant nie zwraca pieniędzy za zakupione Urządzenie.\n6. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego zgłasza roszczenia z tytułu gwarancji za pośrednictwem serwisu gwarancyjnego. Pamiętaj: zanim dokonasz zgłoszenia gwarancyjnego skorzystaj z naszej telefonicznej lub internetowej pomocy\ntechnicznej. W więcej niż połowie przypadków problemy użytkowników udaje się\nrozwiązać zdalnie, co pozwala uniknąć straty czasu i kosztów z tytułu niepotrzebnie\nuruchamianej procedury gwarancyjnej. Jeśli zdalne rozwiązanie problemu nie będzie\nmożliwe, Klient zostanie poproszony o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w\ncelu uzyskania autoryzacji poprzez stronę internetową www.fibaro.com. W przypadku poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego otrzymają Państwo potwierdzenie jego\nprzyjęcia oraz unikalny numer zgłoszenia (RMA).\n7. Istnieje także możliwość telefonicznego zgłoszenia reklamacji. W takim przypadku rozmowa zostanie nagrana, o czym konsultant uprzedzi Klienta przed przyjęciem\nzgłoszenia reklamacyjnego. Bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia konsultant poinformuje Państwa o numerze zgłoszenia (tzw. numer RMA).\n8. W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego, przedstawiciel\nAutoryzowanego Serwisu Gwarancyjnego (dalej „ASG”) skontaktuje się z Klientem w\ncelu potwierdzenia możliwości oddania urządzenia do serwisu.\n9. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu 30 dni,\nlicząc od daty dostarczenia Urządzenia do ASG. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Urządzenie było do dyspozycji ASG.\n10. Reklamowane Urządzenie winno być udostępnione przez Klienta wraz z kompletnym wyposażeniem standardowym i dokumentami potwierdzającymi jego zakup.\n11. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Producenta. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancją do końca\nokresu gwarancji podstawowej Urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną\nczęść nie ulega przedłużeniu.\n12. Koszt dostarczenia reklamowanego Urządzenia do serwisu ponosi Klient. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, Serwis ma prawo obciążyć\nKlienta kosztami związanymi z wyjaśnieniem sprawy.\n- udostępnienia przez Klienta Urządzenia niekompletnego, bez osprzętu, bez tabliczki znamionowej,\n14. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwe Urządzenie. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, uboczne, szczególne,\nwynikowe lub za straty moralne, ani za szkody, w tym także między innymi za utracone korzyści, oszczędności, dane, utratę pożytków, roszczenia stron trzecich oraz\nwszelkie szkody majątkowe lub osobowe wynikające lub związane z korzystaniem z\n- uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, fizyczne odkształcenia spowodowane uderzeniem, upadkiem bądź zrzuceniem na Urządzenie\ninnego przedmiotu lub eksploatacją niezgodną z przeznaczeniem Urządzenia określonym w instrukcji obsługi);\n- uszkodzeń wynikłych z przyczyn zewnętrznych np.: powodzi, burzy, pożaru, uderzenia pioruna, klęsk żywiołowych, trzęsienia ziemi, wojny, niepokojów społecznych,\nsiły wyższej, nieprzewidzianych wypadków, kradzieży, zalania cieczą, wycieku baterii,\nwarunków pogodowych; działania promieni słonecznych, piasku, wilgoci, wysokiej\nlub niskiej temperatury, zanieczyszczenia powietrza;\n- uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowo działające oprogramowanie, na\nskutek ataku wirusa komputerowego, bądź nie stosowanie aktualizacji oprogramowania zgodnie z zaleceniami Producenta;\n- uszkodzeń wynikłych z: przepięć w sieci energetycznej lub/i telekomunikacyjnej lub z\npodłączenia do sieci energetycznej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub z powodu\nprzyłączenia innych produktów, których podłączanie nie jest zalecane przez Producenta.\n- uszkodzeń wywołanych pracą bądź składowaniem Urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zapyleniu, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt\nwysokiej temperaturze otoczenia. Szczegółowe warunki, w jakich dopuszczalne jest\nużytkowanie Urządzenia określa instrukcja obsługi;\n- uszkodzeń powstałych na skutek wykorzystywania akcesoriów niezalecanych przez\n- uszkodzeń spowodowanych wadliwą instalacją elektryczną użytkownika, w tym zastosowaniem niewłaściwych bezpieczników;\n- uszkodzeń wynikłych z zaniechania przez Klienta czynności konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi;\n- uszkodzeń wynikłych ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego\nmodelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez\n- usterek powstałych wskutek kontynuowania pracy niesprawnym Urządzeniem czy\n16. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe konserwacje i przeglądy\nUrządzenia, a w szczególności czyszczenia, regulacje, sprawdzenia działania, korekta\nbłędów obsługi lub programowania parametrów oraz inne czynności, do których wykonania powołany jest użytkownik (Kupujący). Gwarancja nie obejmuje naturalnego\nzużycia elementów Urządzenia oraz innych części wymienionych w instrukcji użytkowania oraz dokumentacji technicznej posiadających określony czas działania.\n17. Jeśli rodzaj uszkodzenia produktu nie jest objęty gwarancją, Producent zastrzega sobie prawo usunięcia takiej usterki zgodnie z własnym uznaniem, dokonując\nnaprawy uszkodzonej lub zniszczonej części lub umożliwiając wejście w posiadanie\nkoniecznych do naprawy lub wymiany podzespołów.\n18. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.\nZałącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowy Karta rozszerzeń\nInstrukcja Dimmer 2\ni INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIVERSAL BINARY SENSOR FGBS-001


Outriders – zapowiedź cdaction.pl / CD-Action\nNinho czwartek, 13 lutego 2020, 21:30 Już graliśmy\nDeveloperzy z People Can Fly nazywają Outriders RPG shooterem – świeżym podejściem do gatunku strzelanek, na których przecież studio zjadło zęby. Kiedy tylko opadł PR-owy kurz i wziąłem pada w dłoń, szybko okazało się jednak, że mamy do czynienia z dość klasycznym loot shooterem.\nKlej w plecach\nPlaneta Enoch była ostatnią nadzieją zmęczonych tułaczką uciekinierów z umierającej Ziemi. Szybko okazało się, że raj może stać się też ostatnim cmentarzyskiem ludzkości. Główny bohater (lub bohaterka – płeć wybieramy na starcie) znajdował się w awangardzie – miał za zadanie przeprowadzić rekonesans na powierzchni Enoch i zabezpieczyć lądowanie reszty. Coś poszło jednak nie tak, nadprzyrodzona siła – Anomalia – dziesiątkuje jego oddział, a on sam, ciężko ranny, zostaje w ostatniej chwili wepchnięty do kriokomory.\nRaj bardzo szybko zamienił się w piekło, a gracza naznaczył i odmienił.\nBudzi się 30 lat później – pomimo śmiertelnego zagrożenia dochodzi do kolonizacji planety, a elitarni żołnierze tacy jak on, Outridersi, nie są w nowej rzeczywistości mile widziani. Wszak nie ostrzegli przed tym, co Enoch przygotowało dla nowych mieszkańców. Zawiązanie akcji nie należy do przesadnie oryginalnych, jednak to, co zobaczyłem na przestrzeni dema, pozostawia nadzieję, że fabuła nie będzie jedynie pretekstem do parunastu godzin strzelania.\nTym, co po pierwszych minutach z grą sprawiło mi zawód, nie była więc fabuła, ale zwyczajnie fakt, iż jest to kolejny loot shooter. Na początku nic nie wskazywało bowiem, żeby Outriders wprowadzało cokolwiek na tyle świeżego, aby wróciła moja miłość do gatunku, który przejadł mi się jakiś czas temu.\nOczywiście sam rdzeń rozgrywki nie zawodzi – widać na każdym kroku proweniencję People Can Fly – gunplay już na tak wczesnym etapie rozgrywki jest rewelacyjny, fani Gears of War poczują się jak w domu, gdy tylko po raz pierwszy przykleją się do barykady, osłaniając się przed wrogą salwą, a kompletowanie ekwipunku polubią wszyscy, którzy kochają grind w Borderlandsach… No właśnie, trochę trudno w tych wszystkich zapożyczeniach dopatrzyć się własnego ja Outriders. Przynajmniej na początku.\nGra w trzyosobowym zespole sprawdza się najlepiej, gdy nastawimy się na ścisłą współpracę.\nNasza postać jest jedną z Odmienionych, czyli tych, którzy przeżyli spotkanie z Anomalią. Obdarzeni zostali specjalnymi mocami, które są właśnie tym, co ma Outriders odróżniać od innych gier gatunku. Podczas tworzenia własnej postaci jesteśmy poproszeni o wybór klasy – każda różni się nadnaturalnymi zdolnościami. I tak trickster opiera się na taktyce „uderz i uciekaj” – potrafi zaginać czasoprzestrzeń, zwalniać czas i teleportować się za plecy wrogów, by na krótkim dystansie wykorzystać specjalny, zadający ogromne obrażenia atak wręcz. Devastator to klasa najbliższa klasycznemu tankowi, kontrolująca grawitację i w walce wykorzystująca moce ziemi. Najlepiej sprawuje się w awangardzie, przyjmując większość obrażeń na siebie. Jest też pyromancer, którym najlepiej trzymać się na średnim dystansie – to kontrola nad ogniem jest jego najmocniejszą siłą, w bezpośrednim starciu radzi już sobie słabiej.\nTyle teorii, w praktyce każdą klasą trzeba grać inaczej również dlatego, że posiadają one różne sposoby leczenia, premiujące odpowiednie podejście – np. pyromancer, by odzyskać punkty zdrowia, musi podpalić wroga za pomocą swojej mocy specjalnej, a później go zabić. Takie podejście do postaci sprawia, że podczas gry w trzyosobowym co-opie najlepiej sprawdzała się drużyna, w której każdy posiadał inne moce. Te bowiem doskonale się uzupełniają i pozwalają zgranej ekipie na naprawdę efektowne kombosy – trickster może spowolnić czas, podczas gdy pyromancer podpali najmocniejszego z przeciwników, a devastator zwieńczy dzieło z niewielkiej odległości. Dzięki takim sytuacjom współpraca sprawia ogrom frajdy i gracz czuje się wręcz zachęcany do eksperymentowania.\nDrzewko umiejętności jest naprawdę rozbudowane. W trakcie dema nie udało mi się jednak rozwinąć postaci na tyle, by poczuć różnicę płynącą ze zdobywanych zdolności.\nI właśnie przez to im dłużej grałem w Outriders, tym lepiej się bawiłem – odkrywanie możliwości nowych broni, wypróbowywanie kolejnych umiejętności i strategii – to wszystko daje nadzieję, że nie będzie to kolejny nudny loot shooter. Problem polega na tym, że jedyny autorski twist, jaki tytuł oferuje, to wspomniane moce specjalne. Przed People Can Fly bardzo ważne zadanie – sprawić, by gra nabrała charakteru, a przedpremierowe materiały pokazały coś więcej niż efektowny gunplay. Kiedy przeglądałem w redakcji nagrania rozgrywki z sesji hands on, wszyscy obserwatorzy byli zgodni – „gdzieś już to widzieli”.\nBoję się również, że świeżości związanej z używaniem mocy wystarczy jedynie na kilka godzin, a wtedy może zabraknąć motywacji, by przeć do przodu i grindować w poszukiwaniu legendarnego ekwipunku. Innych argumentów, dla których miałbym wybrać produkcję People Can Fly nad innymi loot shooterami, póki co nie zobaczyłem. Miejmy nadzieję, że developerzy mają coś jeszcze w zanadrzu – tym bardziej, że gra ma być jednym ze startowych tytułów nowej generacji konsol.\nsobota, 15 lutego 2020, 15:36 korinogaro\n@Wcogram, zapowiadają że nie będzie sklepu w grze co może przekonać graczy do tytułu (zależnie od dopracowania, wielkości świata, róznorodności lootu itd.). Moim większym problemem z tą grą jest to że jest reklamowana jako "next-gen" a to zawsze oznaczało grafikę przynajmniej na poziomie "wow". A tutaj jest na poziomie "ok". I nie mówię że gra musi być piękna, ale jeśli taka nie jest to developerzy nie powinni pchać się w narrację next-gen.\nczwartek, 13 lutego 2020, 22:50 Wcogram\nByły hero shotery - zostały 1-2 takie gry. Było BR - zostało 1-2 takie gry. Teraz moda na loot szhotery z postaciami obecnie mamy 4 popularne gry reszta padnie. Ta gra tez świata nie podbije jak polskie world war 3. Była by fajna gra gdyby poszli w SP.\nBo tak, gra będzie miała rozbudowaną historię (przynajmniej w deklaracjach twórców).\nE3 2011 Steam konkurs Rynek gier Ciekawostki PlayStation 4 Przecieki E3 2013 Microsoft PlayStation Vita Blizzard Ubisoft Xbox One Ogłoszenia Steam, Direct2Drive, Impulse, EA Store i inne - najciekawsze oferty na weekend Nadgodziny Electronic Arts Nintendo Sony PlayStation


Chojnicki Blog Polityczny: maja 2019\nNasz burmistrz lubi powtarzać, że jest liberałem. Tym wpisem chciałbym Państwu, jak i Burmistrzowi, wskazać, jak bardzo błędne jest twierdzenie o liberalizmie Arseniusza Finstera.\nNajpierw należy wskazać czym liberalizm jest, a jest to ideologia polityczna. Cechuje ona osoby o określonych postawach politycznych i sprzyjaniu wartościom, takim jak: społeczeństwo otwarte (obywatelskie), uznanie zasad demokracji w życiu publicznym, uznanie wolności jednostkowej i ducha indywidualizmu, krytyczne stanowisko wobec wartości wspólnotowych (antysolidaryzm), sprzyjanie wolnemu rynkowi i własności prywatnej, odejście od dogmatów wiary na rzecz praw rozumowych, znajdujących racjonalne uzasadnienie. Ponadto liberalizm to otwartość na inność, uznanie dla zupełnej swobody ekspresji myśli i poglądów. Uznać więc można, że liberalizm oznacza pewne ułożenie stosunków społecznych w różnych obszarach życia - społecznego, gospodarczego, politycznego. Liberalizm przesiąknięty jest ideami ducha oświeceniowego, o czym w zasadzie rzadko się pamięta utożsamiając ten nurt często zaledwie z postulatami wolności gospodarczej. Po II wojnie światowej, po okresie kryzysów paliwowy lat 70. dominować począł neoliberalizm wyrosły na ideach Miltona Friedmana, który w zasadzie uprzedmiotowił i utowarowił nie tylko rzeczy, usługi, ale i ludzi. Teraz już wiemy czym jest liberalizm. Skonfrontujemy, więc model liberalizmu z praktyką polityczną Burmistrza Miasta Chojnice.\nI. Liberalizm gospodarczy.\nTutaj szczególnie rzuca się w oczy kilka przykładów rzekomego liberalizmu włodarza Chojnic. Zaliczyć do nich należy: oddanie lodowiska bez konkursu wskazanej firmie prywatnej; nie tak dawne umorzenia podatków od nieruchomości dla wielkich przedsiębiorstw w Chojnicach; zlecanie podmiotom publicznym zadań, które z powodzeniem mogłyby realizować przedsiębiorstwa wolnorynkowe; transferowanie wysokich kwot na działalność Chojniczanki; tworzenie projektów kosztochłonnych za środki publiczne z udziałem środków z UE (baszta w fosie to idealny przykład). Mam też wrażenie, że Burmistrz zbyt osobiście angażował się w lobbowanie określonych podmiotów życia gospodarczego w przeszłości. Burmistrzowi bliżej do mieszanki postaw socjal-neoliberała, niż do liberalizmu gospodarczego. Uznać można, że gdzie to możliwe tam lokalna władza ingeruje w wolny rynek - gdyby władze były tak liberalne, za jakie się podają, dawno zlikwidowałyby taki choćby ZGM, gdzie ludzie płacą dekadami za mieszkania. Taki ustrój gospodarczy jaki panuje w Chojnicach jest najgorszym z możliwych - tam gdzie można zyskać głosy tam króluje socjalizm. Tam gdzie można byłoby wzbogacić ludzi, tam nie można bo króluje za zgodą władz neoliberalizm. W formie pośredniej koszty takich postaw ponoszą mieszkańcy. W mojej opinii, paradoksalnie, polityka miejsca niszczy nawet III sektor, bo z jednej strony angażując się w sferę wydawniczą napędza koniunkturę rynku - rzekomo dbając o kulturę - ale jednocześnie stara się przejąć władzę symboliczną nad tą przestrzenią wygrywając kapitałem z narracją małych stowarzyszeń i samodzielnych twórców. Takie odgórne niszczenie inicjatyw oddolnych. Być może Burmistrz czuje się liberałem gospodarczym, ale w praktyce rządzenia jest socjalistą i neoliberałem gospodarczym. Sprzeczne to, ale możliwe na gruncie majątku publicznego.\nII. Liberalizm polityczny - uznanie dla pluralizmu.\nUznania dla pluralizmu politycznego nie było za tych rządów w Chojnicach nigdy. Nie będę się rozpisywał - ale liczne procesy, a między innymi o zagłuszanie protestów społecznych przez władzę miejską są najlepszym dowodem lokalnego pluralizmu politycznego. Pluralizm jest jedynie wtedy popularny w Chojnicach, kiedy ktoś nastaje na poglądy i linię miejskiej władzy. Wtedy podnoszą się głosy potrzeby tolerancji i uznania dla poglądów politycznych - ale tylko tych wyrażanych przez lokalną władzę.\nIII. Liberalizm obyczajowy.\nKolejna sfera podwójnych standardów. Publicznie deklarowana neutralność światopoglądowa ugina się pod ciężarem praktyk - dawniejsze noszenie krzyża na procesjach Drogi Krzyżowej, oficjalny udział we wszystkich ważnych uroczystościach liturgicznych, publiczna walka z rzekomym satanizmem (case Vadera). I zderzenie z tym - lobbowane za finansowanie miejskim dla in vitro! Skarżenie do sądów wolności ekspresji i poglądów innych pod rzekomym i jakże tendencyjnie wytartym zarzutem o szerzeniu mowy nienawiści. Powiem tak, ci którzy mają odwagę walczyć z ideami zabijania dzieci - SŁOWEM - są większymi liberałami niż Burmistrz, który odmawia im prawa do publicznego wyrażania stanowiska. Wygląda to tak, że liberalizm obyczajowy ma swoje ściśle określone granice i obowiązuje chyba jedynie w przestrzeni prywatnej, bowiem w publicznej Burmistrz liberałem na pewno nie jest. Niestety w tym względzie bliżej mu do bigota, aniżeli do liberała.\nChciałbym, aby burmistrz Chojnic był obyczajowym liberałem, politycznym demokratą i gospodarczym wolnościowcem posiadającym resztki zmysłu o konieczności ponoszenia odpowiedzialności społecznej przez gminę. Niestety, takiego burmistrza nie mamy. Burmistrz mówiąc, że jest liberałem, daje dowód definicji pustego słowa. Niestety, wielu wyborców na ten rzekomy liberalizm Burmistrza nabrało się niejednokrotnie.\nAutor: Marcin Wałdoch o 03:10 Brak komentarzy:\nEtykiety: Arseniusz Finster, chojnice, liberalizm\nW Chojnicach powiało bigoterią. Zespół Vader nie zagra w na festiwalu Inter Tony. Pełne informacje podało o tym Radio Weekend: https://weekendfm.pl/?n=78204&fbclid=IwAR2pSE9ESozmIdE9cGypeMX9iZ1RC_nLQt9s6vDP-wHIEIkU-z3QIzvA15c\nMam w tej sprawie swój komentarza, który zamieszczam poniżej, a jeszcze pod nim wklejam treść listu jaki wysłałem na skrzynkę Burmistrza Miasta Chojnice.\nObecnie przeszkadza Vader, za chwilę będzie to pewnie Metallica, potem zablokują w Chojnicach dostęp do Black Sabbath :D Lokalna władza goni w piętkę. Z jednej strony pieniądze na in vitro, z drugiej blokada dla występów Vadera w mieście i to ze strony Burmistrza określającego się jako "liberał" (dodam fakt obiektywny: liberał o postawach postkomunistycznych). Zabawne jest to, że i tak Burmistrz sponsoruje stypendia muzykom z Chojnic będącymi wykonawcami tego gatunku (death i thrash metal).\nNarzuca mi się od razu taka analogia do czasów PRL, jak to władza chcąc gdzieś skanalizować kontestację młodzieżową pozwoliła na Jarocin i inne koncerty. Widać w Chojnicach zaczynamy się ścierać z "zamordyzmem kulturowym", bo i koncertować nawet nie wolno.\nI na koniec. Wcale nie jestem fascynatem Vadera, ani Black Sabbath, choć lubię bardzo mocne dźwięki gitar. Problem jednak polega na tym, że kultura staje się elementem instrumentalnej wojny politycznej i rozgrywki o wpływy Burmistrza w świecie organizacji katolickich. Tym jednym, zdaje się na razie może, że nie istotnym ruchem, Burmistrz Chojnic przesunął się z pozycji liberała-postkomunisty na pozycję post-ZChN-u, i to jest naprawdę zabawne. To w ciągu 21 lat rządów Burmistrza jest chyba najbardziej groteskowy ruch, oddający najpełniej koniunkturalizm, którego się chwytał wielokrotnie. Blokowanie ekspresji kończy się zawsze jeszcze wyższym poziomem agresji, i sympatii dla "wykluczonych". Dlatego jest to błąd. Jeśli środowiska katolickie chciały walczyć o "dusze" w Chojnicach, to zamiast blokować Vadera, należało zaprosić tego dnia do Chojnic równie głośną gwiazdę kultury chrześcijańskiej i też wziąć na to pieniądze publiczne!\nRozumiem niepokój środowisk katolickich, ale na ten koncert ministranci i tak by nie poszli, a tylko ci, jak wskazują środowiska katolickie "sataniści", więc dlaczego nie mają oni prawa do tego koncertu, skoro także płacą podatki, a sam koncert jest artystyczną formą ekspresji nie związaną z nastawaniem na żadne symbole religijne?!?\nMiasto finansuje in vitro, finansuje różne kontrowersyjne wydarzenia, jak choćby "dyskoteka pod gwiazdami", nikomu to wtedy nie przeszkadza. Miasto łoży miliony na piłkarzy, którzy nikomu w Chojnicach nic nie dali w sferze kultury. Jakoś też nie pamiętam, żeby organizacje katolickie wzięły w publiczną obronę dzieci z rodzinnych domów dziecka, gdzie dochodziło do dramatycznych sytuacji, co potrafiły pokazać ogólnokrajowe media! W chojnickich lokalach dochodzi do dantejskich scen, jakoś środowiska katolickie tematu nie podnoszą. W sprawie występu Vadera, górę wzięły uprzedzenia i stereotypy, a efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Z pewnością dla środowisk katolickich Vader i zespołu tego gatunku muzycznego są przedstawicielami cywilizacji śmierci, ale z kolei dla tych środowisk Kościół jest przedstawicielem także takiej właśnie cywilizacji. Problem polega na tym, że jeśli zaczniemy ograniczać występy i działania jednych, to powstaje pytanie, jakie prawo do tej ekspresji mają inni? W Chojnicach środowiska katolickie nie protestują, ani księża nie protestują, kiedy Burmistrza kłania się i składa kwiaty mordercom Polaków - czerwonoarmistom, ale jak przyjeżdża Vader, to uruchamia się wszelkie możliwe instytucje i naciski, aby wywrzeć presję na władzy świeckiej. Żałosne! Opowiadam się za szacunkiem dla wszystkich grup społecznych, które nie nastają swoimi postawami na innych, które nie niszczą, a tworzą i ubogacają kulturę, nawet poprzez kontrkulturowe postawy i zachowania.\nJeśli w jakiejś bliższej lub dalszej przyszłości, w końcu, uda się mieć wpływ decydujący na bieg spraw publicznych w Chojnicach, to deklaruję, że w Chojnicach w których będę rządził zagra każdy artysta muzyki heavy metal, trash, a nawet death metal! Podobnie jak zagrają z publicznym wsparciem Arka Noego, zespoły gospel, itd.\nJako obywatel, wyrażam swój protest i oburzenie dla blokady jaką założył Pan na występ zespołu Vader w Chojnicach. Pomimo tego, że nie jestem fascynatem tej muzyki, to krytycznie oceniam takie postawy, które ograniczają formy ekspresji artystycznej. Dziwię się też, że ulega Pan presji środowisk, które same korzystają z pełni wolności słowa, zrzeszania się, itd. Natomiast tej wolności odmawiają, z przyczyn czysto stereotypowych, innym grupom społecznym.\nPrzypięcie łatki satanizmu wobec twórców muzyki tego formatu jest afrontem nie tylko wobec miłośników tego gatunku, ale także, chyba, wobec wszystkich otwartych umysłów.\nProszę, aby rozważył Pan zmianę swej decyzji. Vader to zespół znany na całym świecie, Pana decyzja przysparza złego obrazu Miastu. Na pewno powodował się Pan dobrymi intencjami, ale pod namową ludzi żyjących stereotypem. Taką decyzję może Pan zmienić i dopuszczenie Vadera do koncertu będzie in plus dla Miasta i jego społeczności, nikomu to krzywdy nie przyniesie. Zresztą finansuje Pan z budżetu stypendia dla muzyków, którzy i tak publicznie grają Vadera, więc nie ma w tym i konsekwencji.\nNie twórzmy obrazu Chojnic jako siedliska wstecznictwa, bo i tak w mediach krajowych mamy złą passę.\nAutor: Marcin Wałdoch o 23:11 Brak komentarzy:\nEtykiety: bigoteria, chojnice, Inter Tony, Vader\nSpotkanie z europoseł Anną Fotygą\nW imieniu Stowarzyszenia Arcana Historii i swoim własnym, zapraszam na spotkanie z europoseł Anną Fotygą, które odbędzie się 20 maja (poniedziałek) o godz. 17.00 w CEW (stare młyny) przy ul. Piłsudskiego 30 a.\nEuroposeł Anna Fotyga, dba przede wszystkim o interes Polski w ramach UE. W mojej perspektywie do najważniejszych działań Anny Fotygi w ostatniej kadencji należały: działalność w Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony oraz aktywność w ramach Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Do najgłośniejszych chyba podjętych przez europoseł Annę Fotygę kwestii zaliczyć należy próby przeciwdziałania wpływom rosyjskim w UE, godzącym też w pozycję Polski oraz ubieganie się o sprzedaż w Polsce artykułów tej samej jakości, w marketach wielkopowierzchniowych, jak i w marketach niemieckich czy francuskich, w Niemczech i we Francji.\nZapraszamy na interesujące spotkanie z jedną z najbardziej aktywnych i doświadczonych polskich polityków.\nAutor: Marcin Wałdoch o 06:46 Brak komentarzy:\nEtykiety: Anna Fotyga, Parlament Europejski, wybory do parlamentu europejskiego 2019


Rossmann przekazał produkty za 5 mln zł - Drogeria - Portal informacyjny Handelextra.pl\n22, grudzień 2020, 11:40\nAby zacząć pomagać wystarczy mieć aplikację Rossmann PL, skanować ją robiąc zakupy, a punkty które w ten sposób zbieramy trafiają do wybranej organizacji.\nPod koniec roku punkty zmieniły się w tony pieluch, mydła czy karmy dla zwierząt. Firma Rossmann rozwiozła te dary do konkretnych placówek: domów dziecka, domów pomocy społecznej, domów samotnych matek, hospicjów czy schronisk dla zwierząt.\n- Zebrana przez naszych klientów kwota robi wrażenie. To pięć milionów złotych! Pomoc o wartości 4 mln zł otrzymało w tym roku 18 tysięcy dzieci i 19 tysięcy osób chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących. A także ponad siedem tysięcy zwierzaków – podopiecznych schronisk - informuje Rossmann.\nW przyszłym roku Rossmann będzie kontynuował akcję pod hasłem "Pomagamy jak umiemy kobietom". Jak zapewnia sieć pomoc trafi m.in. do domów samotnej matki i matek niepełnosprawnych dzieci.


Poważne konsekwencje, przewidziane w kodeksie karnym dla pijanych za kierownicą, nie powstrzymały 22–latka przed kierowaniem skodą na podwójnym gazie. Zatrzymany przez policjantów mężczyzna miał w organizmie prawie promil alkoholu.\nPolicjanci chcieli skontrolować auto, które jechało ulicą Kętrzyńską w Bartoszycach bez świateł mijania. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Uciekał przed policjantami rozwijając prędkość blisko 160 km/h. Uderzył w znak drogowy co nie powstrzymało go przed dalszą ucieczką. Policjanci zatrzymali uciekiniera, a wtedy okazało się, że ma zaledwie 15 lat.


cincin.cc - witaj w krainie inspiracji smaku > Pszenne buleczki "szostki" wg Petry\nPełna wersja: Pszenne buleczki "szostki" wg Petry\n2 Nov 2005, 20:14\nPszenne szóstki wg Petry\n24g drożdży świeżych\n15g suchego zakwasu\n660g maki pszennej 550\nze składników zagnieść ciasto na końcu dodając olej. Zostawić do wyrośnięcia na 30-40 minut. Całość podzielić na 12 kawałków i uformować w lekko wydłużone bułeczki. Ułożyć po 6 sztuk obok siebie na wysypanej mąką ściereczce, przykryte zostawić do ponownego wyrosniecia. Po wyrośnięciu nakroić bułeczki w poprzek jednym pociągnięciem przez cały rząd. Piec w temperaturze 230stC do uzyskania złocistego koloru (ok. 40 minut).\nChlebek smakuje najlepiej świeży, reszta daje się dobrze zamrozić.\n15 g suchego zakwasu zamieniłabym na 1-2 łyżki zakwasu płynnego dodając zamiast słodu 1 łyżkę melasy. Najciekawszy w tym chlebku jest sposób łączenia poszczególnych bułeczek w zgrabny podluzny chleb.\nMirabbelko, 40 minut na te buleczki to nie za duzo?\n3 Nov 2005, 09:20\nByc moze tak...\nJest to tlumaczenie na zamowienie, nie pieklam, staralam sie w miare wiernie odtworzyc przepis. Trzeba wyprobowac.\nZ drugiej strony te buleczki tworza wlasciwie dlugi bochenek chleba (jesli widzialas oryginalne zdjecie) ale tak na zdrowy rozum to pol godziny tez wydaje mi sie wstarczajace.\nBedziemy probowac Dzieki Mirabbelko za tlumaczenie.\n3 Nov 2005, 09:35\njesli jakis chleb Wam sie jeszcze podoba ze strony Petry, podajcie (najlepiej z linkiem, bo jest ich tam cale mnostwo) chetnie przetlumacze\n3 Nov 2005, 09:58\nMirabbelko, to ja poprosze o ten np.\na potem moze taki\nok zrobi sie !!!! obydwa tez sa w moim typie, wiec chetnie je wyprobuje\n3 Nov 2005, 10:32\nSuper Mirabbelko, jestes kochana Jak bedziesz miala wolna chwile, to tlumacz i wrzucaj, ja na pewno wyprobuje, mamy podobny gust chlebowy\n3 Nov 2005, 10:34\nMirabbelki, ja też mam prośbę... składniki sobie przetlumaczę, ale gdybyś mogla zerknąć cyz w procedurze robienia są jakieś nietypowe manewry...\nmi się podobają jeszcze chlebki Maggie Glezer, a ten który podalas mocnorazowy byl przepyszny.\nWkleje je tu sobie,zeby ciągle nie szukac na tej stronie Peyty, rzeczywiście maaasa ich tam jest!\n3 Nov 2005, 19:59\nten pierwszy mam juz dawno przetlumaczony, bo mialam go zamiar zrobic. To moze sprobojesz, wkleic ???\n3 Nov 2005, 20:07\nwklejam ten piewrwszy z siemieniem\njutro zrobie ten drugi\n3 Nov 2005, 20:13\nja coś dziś mam problemy z mysleniem... co mam wkleić!?\n3 Nov 2005, 20:21\nTo chyba ja zle sie wyrazilam przepraszam.\nrecepture chleba, ktorym jestes zainteresowana mam juz dawno przetlumaczona, tylko nie mialam czasu go sama wyprobowac. Wiec zamieszcze ten przepis przeze mnie przetlumaczony, a ty go wyprobujesz, zgoda ??\n3 Nov 2005, 20:44\nzgoda! Mam tę druga ksiązkę Reinharta i on naprawdę jest mistrzem Napewno jego przepis na chleb San Francisco będzie super (nawet bez tych ich specjalnych bakterii\nJak będziesz kiedyś miała ochotę na najpyszniesze bagietki na świecie (wilgotne, z dziurami i z fenomenalnie wyciągniętym podstawowym smakiem pszenicy) to ja tu wpiszę jego Pain A L'Ancienne... metoda szokująca , nawet dla samego Reinharta (podpatrzona gdzies w Paryżu), ale efekt niesamowity.\n3 Nov 2005, 21:15\nJak będziesz kiedyś miała ochotę na najpyszniesze bagietki na świecie (wilgotne, z dziurami i z fenomenalnie wyciągniętym podstawowym smakiem pszenicy) to ja tu wpiszę jego Pain A L'Ancienne...\nWpisz wpisz Muszę zacząć coś innego piec bo już popadłam w monotonię ostatnio\n3 Nov 2005, 21:43\nno to najpier Pain A'L ancienne czy to Pugliese?\nwpisze obydwa, ale treaz MUSZE skonczyc rozdizal pisac magisterki\n3 Nov 2005, 21:50\nJak wolisz Bedę cierpliwie czekać na obydwa\n4 Nov 2005, 14:00\nMalgosimi, Ty sie nie pytaj, tylko wpisuj. Wiesz, ze tu sepy czekaja na kazdy wyprobowany przepis chlebowo-bulczanny\n5 Nov 2005, 20:42\nZ rozpędu upiekłam i te bułeczki. Jak zrozumiałam nie piekłaś ich więc myślę, że moje uwagi przydadzą się:\nWszystko zrobiłam w/g przepisu ale dodając zakwas w płynie i miód gryczany zamiast słodu. Piekłam w tem 200 st. C i nie około 40 min. tylko 20. Pozdrawiam\nmniaaaam masz moze fotke w przekroju? Bardzo ładne pieczywko i juz czuje ten zapach\n6 Nov 2005, 10:30\n6 Nov 2005, 16:03\ndajcie zdjecie tych szostek.\nBo cos przeczuwam, ze chodzilo o buleczki na szostke ;)\n10 Nov 2005, 02:37\ntroche podobne do malgosiek\nsa jeszcze w Polsce? Takie podwojne bulki posypane makiem.\nCzy jest już może na forum ten przepis?\n15 Feb 2007, 10:18\nnie ma, ale moze byc jesli jest zapotrzebowanie\n17 Feb 2007, 12:26\nWłaśnie zrobiłam, ale z połowy porcji i zrobiłam 2 razy "trójki" a nie "szóstki".\nRobiłam dokładnie wg przepisu, tylko zamiast suchego zakwasu dałam łyżkę zakwasu pszennego.\nPiekłam 35 minut w 230 st., ale następne spróbuję piec w nieco niższej z termoobiegiem. Na początku kilka razy spryskałam bułki i piekarnik wodą. Chrupiące, bardzo smaczne.\nMirabelko, jeśli tu może zajrzysz, zobacz czy ten chleb warto upiec. Jeśli tak, to proszę o przetłumaczenie w wolnej chwili.\n17 Feb 2007, 12:45\n17 Feb 2007, 16:29\nCYTAT(hazo @ 17 Feb 2007, 12:26 )\nSa ladniejsze od tych, ktore pamietam z Polski.\n17 Feb 2007, 17:45\nHazo przepiękne,ja dzisiaj walczę z tą mąką kasztanową ,ciekawe co mi wyjdzie......\nmoge przetlumaczyc, to chleb na zaczynie drozdzowym bez zakwasu: z maslem, jajkiem i trzema rodzajami sera: 55g Parmesan, 55g Pecorino Romano oraz 70g Gruyere.\nPoproszę w wolnej chwili, bo to nic pilnego. Składniki potrafię sobie przetłumaczyć - gorzej ze sposobem przygotowania ciasta do pieczenia.\n18 Feb 2007, 14:39\nChyba nie. Z wyglądu te pokazane przez Ciebie przypominają mi ciasto drożdżowe, a "szóstki" to takie zwykłe bułki.\n18 Feb 2007, 15:50\nCYTAT(hazo @ 18 Feb 2007, 13:47 )\nok, beda wieczorem\nCYTAT(hazo @ 18 Feb 2007, 15:46 )\nOczywiscie chodzilo mi o forme, nie samo ciasto.\n23 Feb 2007, 20:50\nTe bułki są genialne właśnie wyjełam pieca i wcinam gorące\nNie miałam żywych drożdży, więc dałam opakowanie instant, bałam się, że się nie podniesie ciasto, ale rosło i się puszyło jak szalone\nSmakuja jak bułki wrocławskie, przepyszne są\n24 Nov 2007, 17:58\nZrobiłam w wersji ze słodem i wyszły bardzo ciemne. To pewnie przez to, że miałam słód jęczmienny barwiący. Zapewne jest taki, który nie barwi?!\n24 Nov 2007, 18:28\n4 Dec 2007, 20:49\nCYTAT(Margot @ 24 Nov 2007, 18:28 )\nDziękuję Margot. Były równie smaczne i nawet coś mnie nawróciło na moje własne wypieki\nWczoraj upiekłam te bułki z mąki pszennej Lubella z pełnego ziarna. Takie wyszły\nTuż przed włożeniem do pieca\na tu zaraz po wyjęciu\nPrzekrój uwieczniony dopiero nazajutrz po upieczeniu, czyli przed chwilą\nHazo ,ty masz talent do wypieków , ja to tu widzę przepiekne bułki


Łomża. Oficjalne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości (zdjęcia) | Łomża Nasze Miasto\nŁomża. Oficjalne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości (zdjęcia)\nUM Łomża 12 listopada 2018, 11:37\nOficjalne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości UM Łomża\nW całym kraju obchodzone były uroczystości upamiętniające setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W Łomży odbyły się one pod hasłem „Łomża dla niepodległej”. W ich trakcie m.in. miała miejsce Msza święta w intencji Ojczyzny i uroczysta odprawa pocztów sztandarowych. W Miejscach Pamięci Narodowej składane były kwiaty, a na mogiłach żołnierskich na cmentarzu zapalono znicze. Odsłonięto również nowego orła wieńczącego nagrobek Leona Kaliwody, komendanta drużyn harcerskich i X Okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej, który zginął 11 listopada 1918 r. podczas akcji rozbrajania niemieckich żołnierzy.\nCzytaj też Łomżyńska młodzież odśpiewała hymn dla Niepodległej z okazji 100-lecia (zdjęcia, wideo)\nW wygłoszonej homilii ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej zwracał uwagę, że służba publiczna to szczególna służba państwu, jego instytucjom, społeczności lokalnej, miastu i każdemu konkretnemu człowiekowi. - Zarząd miasta oczywiście nie jest w stanie spełnić wszystkich pragnień, ale zapewne stara się, aby wyjść naprzeciw drugiego człowieka – mówił biskup Janusz Stepnowski podkreślając, że ci którzy mają odpowiedzialność za innych, muszą ciągle pamiętać, że ten czas który im dał Pan Bóg i swoje zdolności, mają poświęcić dla drugiego człowieka. Przypomniał, że dzień 11 listopada to dziękczynienie dla wszystkich, którzy służyli dla kraju, aby on był wolny. - W tym dzisiejszym dniu możemy zapytać, ile ze swego życia poświęciłem dla ojczyzny, dla mojego miasta? Ile poświęciłem dla tej konkretnej, małej ojczyzny? – pytał ksiądz biskup zaznaczając, że naszą małą ojczyzną jest Łomża, dla której mamy pracować, poświęcać się całkowicie, nie szczędząc swojego zaangażowania i nie zostawiając go na czasy przyszłe. - Pracować na rzecz tego miasta to znaczy przekazać je kiedyś następnym pokoleniom w dobrej kondycji. I to jest zadanie dla każdego obywatela, aby to miasto nie zbiedniało – mówił bp Janusz Stepnowski zaznaczając, że zamiast zwalać winę na innych, powinniśmy popatrzeć na nas samych. - Nie liczmy na cuda, jak śpiewała obywatelka tego miasta, liczmy na siebie, na nasze zaangażowanie, wszystkich mieszkańców tego grodu, aby kiedyś przekazywać je naszym dzieciom i wnukom w dobrej kondycji - powiedział Biskup Łomżyński, życząc władzom miasta, aby następne lata były szansą do rozwoju i rozkwitu Łomży.\nZobacz też Łomża świętuje 100. rocznicę Odzyskania Nieodległości przez Polskę. Piknik patriotyczny na Starym Rynku [zdjęcia, wideo]\nPo Mszy św. odbył się przemarsz pod tablicę Leona Kaliwody na ul. Sienkiewicza, gdzie miała miejsce uroczysta odprawa pocztów sztandarowych. W jej trakcie, w okolicznościowym przemówieniu, przywołując nazwiska Ojców Niepodległości, prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślił, że tak jak droga do upadku Rzeczypospolitej wiodła poprzez wewnętrzne konflikty podsycane przez sąsiednie mocarstwa, tak jej odrodzenie możliwe było dzięki współpracy ludzi i środowisk często o odmiennych światopoglądach. - Nasza historia przestrzega nas przed wzajemnymi kłótniami, które mogą być tragiczne w skutkach. Uczy nas, że jeżeli chcemy coś osiągnąć, musimy być zgodni w swoich postanowieniach. To tyczy się zarówno kwestii związanych z dobrem naszej Ojczyzny, jak również lokalnych środowisk – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski, życząc w imieniu organizatorów, aby wielkie zwycięstwo naszych przodków budowało poczucie narodowej dumy, a łączące nas dziś myśli dawały nadzieję na lepsze jutro. Okolicznościowe przemówienia wygłosili również posłowie Bernadeta Krynicka i Lech Kołakowski oraz przewodniczący sejmiku województwa podlaskiego Jacek Piorunek.\nPo złożeniu kwiatów pod tablicą Leona Kaliwody, na jego mogile na cmentarzu przy ul. M. Kopernika odsłonięty został nowy orzeł, zaprojektowany przez łomżyńską rzeźbiarkę Urszulę Sępkowską. Obecna na uroczystości Magdalena Grzelecka, której babcia była siostrą Leona Kaliowdy, dziękowała prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu i Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej za dbanie o pamięć o nim i jego miejscu pochówku. - Leon Kaliwoda był w moim życiu obecny we wspomnieniach jego siostry, a mojej babci, która od najmłodszych lata opowiadała o swoim wspaniałym bracie, który zostawił swoje życie w Łomży – mówiła podkreślając, że zawierucha wojenna sprawiła, że pamiątek po nim prawie nie ma. - Jedynie co zostało to pamięć, która trwa. Dziękuję wszystkim za to, że ta pamięć jest kultywowana, bo dzięki niej te młode pokolenie wie jaka była nasza historia, jak to się wszystko układało, jakie były tragiczne losy. Marszałek Józef Piłsudski na spotkaniu w Belwederze do mojej prababci, a matki Leona, mówił o nim mój żołnierzyk, mój dzielny kochany żołnierzyk – powiedziała Magdalena Grzelecka zauważając, że zamontowany na zwieńczeniu mogiły wzbijający się w powietrze orzeł, będący symbolem Polski, bardzo porusza.\n100-lecie niepodległości łomża


Rosja: 70-80 km gazociągu do Chin w tym roku - Gaz\nRosja: 70-80 km gazociągu do Chin w tym roku\nJeszcze w tym roku spółka zależna Gazpromu - Gazprom Transgaz Tomsk wybuduje pierwsze kilometry gazociągu do Chin - zapowiedział szef spółki Anatolij Titow. Tym samym faktycznie rozpocznie się budowa bardzo ważnego dla Rosji gazociągu, nazwanego "Siłą Syberii"\nGazociąg po ukończeniu ma dostarczać do 38 mld m3 gazu rocznie do Chin. Rura o średnicy 1400 mm będzie liczyła 4000 kilometrów. Planowana jest budowa 9 tłoczni.\njang, 29.03.2015 16:52\nTo zgodnie z kontraktem "chinskim" ,zostanie im w ciągu dwu lat tylko 3920 km do wykonania..


Rogóż w serwisie Polska Niezwykła\nRogóż - Gotycki kościół św. Barbary (XIV w.)\nChociaż 14 września 1338 r. ówczesny wójt warmiński Henryk Luter dokonał oficjalnej lokacji tej miejscowości, to jednak już w 1337 r. można odnaleźć wzmianki o parafii i proboszczu. Kości... zabytki: kościoły, klasztory, sanktuaria\nRogóż - Pomnik poległych\nPomniki tego typu stawiano bardzo powszechnie w większych wsiach i miasteczkach na terenie Prus Wschodnich. Powstawały one tuż po zakończeniu I wojny światowej i w dalszych latach. Po ostatniej wojnie ... zabytki: miejsca pamięci i pomniki


Organizer Maze metalowy - Selsey\nPoszukujesz stylowych dodatków, które dopełnią aranżację Twojego wnętrza? Jeśli tak to organizer Maze, z pewnością zauroczy Cie swoją funkcjonalnością oraz designem.\nProdukt idealnie wkomponuje się w przestrzeń urządzoną w klimacie industrialnym lub nowoczesnym, który pięknie ozdobi parapet, komodę czy stolik kawowy. Organizer w formie metalowego kosza, w jednym z najmodniejszych odcieni ostatnich sezonów, czyli złotym. Barwa ta pięknie odbija światło i stanowi ciekawy akcent ozdobny.\nZa pomocą Maze możesz stworzyć ciekawą aranżację, wystarczy, że umieścisz w nim piękną doniczkę z kwiatem, ulubioną świeczkę oraz święcące lampki, które stworzą nastrojową aurę. W ten sposób spersonalizujesz przedmiot i możesz zmieniać dekorację w zależności od tego, na co w danej chwili masz ochotę. To także praktyczny przedmiot do przechowywania listów, dokumentów, które czekają na przejrzenie. Dzięki temu będziesz miał je zawsze pod ręką, w jednym miejscu umieszczone w stylowym organizerze.\nZnajdź idealną przestrzeń dla Maze i ciesz się pięknym dodatkiem już dziś!


Emilewicz o drugiej fali koronawirusa. "Dlatego nie chcieliśmy przesuwać wyborów na jesień" - WP Wiadomości\nJadwiga Emilewiczwybory prezydenckie\nJadwiga Emilewicz o koronawirusie. Mówi o drugiej fali i wyborach prezydenckichŹródło: PAP\nJadwiga Emilewicz była gościem na antenie TVN24. Była wicepremier i posłanka Porozumienia była pytana o pandemię koronawirusa w Polsce.\n- Wiedzieliśmy, że będzie druga fala pandemii. Dlatego nie chcieliśmy przesuwać wyborów prezydenckich na jesień - powiedziała Emilewicz. Przypomnijmy: temat organizacji wyborów w obliczu epidemii był kwestią sporną w obozie Zjednoczonej Prawicy. Część polityków Porozumienia domagała się przesunięcia głosowania, z kolei PiS forsowało pomysł wyborów korespondencyjnych.\nJadwiga Emilewicz o koronawirusie. Mówi o poważnym zagrożeniu\nWedług Emilewicz "ta druga fala jest naprawdę duża, jest poważnym zagrożeniem". - Jesteśmy na tyle przygotowani, że możemy szybko stawiać szpital tymczasowy - dodała, podkreślając, że po Warszawie takie tymczasowe placówki pojawią się m.in. w Krakowie i Poznaniu. Emilewicz powołała się również na rozmowy z ekspertami, którzy powiedzieli jej, że wyznaczanie odizolowanych przestrzeni dla chorych to dobry pomysł.\n- Myślę, że ta ustawa, którą dziś, mam nadzieję, zajmie się Sejm, to także dobry sygnał do tego, że będziemy naprawdę w stanie zabezpieczyć wszystkich potrzebujących pacjentów - dodała posłanka, zaznaczając, że "ustawa nie jest kontrowersyjna, nie ma tam przepisów, których byśmy nie znali".\nNa pytanie czy rządzący zmarnowali czas, zajmując się rekonstrukcją, Jadwiga Emilewicz odparła, że zajmowali się nią dziennikarze i opozycja. - Rząd przygotowywał się do drugiej fali epidemii - zaznaczyła.


Młodszy Specjalista ds. Produkcji - ogłoszenia Służba zdrowia Legnica\nLegnica - Dodane przez rekrutacja.legnica4 (osoba prywatna) - 8 miesięcy temu\nPełna treść ogłoszenia Młodszy Specjalista ds. Produkcji\n- Raportowanie wyników produkcyjnych\n- Katalogowanie i systematyczny kontroling stanu matryc kliszowych w magazynie klisz\n- Przygotowanie zleceń produkcyjnych po wygenerowaniu przez planistę - Dobór odpowiednich matryc i pełnej dokumentacji do druku\n- Prowadzenie statystyk dotyczących funkcjonowania działu\n- Archiwizacja dokumentacji pracy drukarni\n- Prowadzenie statystyk i raportów produkcyjnych na dziale\n- Przygotowanie i wdrażanie do produkcji matryc kliszowych do fleksodruku, z zachowaniem przepływu środków produkcji z magazynu klisz na produkcję Od kandydatów oczekujemy:\n- Wykształcenia średniego/ preferowany kierunek; Fleksografia, / Techniczne mechaniczne - Doświadczenia na podobnym stanowisku min. rok\n- Znajomość programu Excel/ SAP/ Outlook\n- Znajomość programów klasy ERP, pakiet MS Office, a w szczególności Excel\n- Zdolność organizowania i planowania produkcji, organizacja pracy w zespole - Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym w mowie i w piśmie - Umiejętności analitycznego myślenia i doskonałych zdolności organizacyjnych\nTelefon kontaktowy: 600787689\nProfil założony około 4 i pół roku temu Zapytaj o ogłoszenie - Młodszy Specjalista ds. Produkcji Twój e-mailWiadomośćJestem zainteresowany/a ogloszeniem Młodszy Specjalista ds. ProdukcjiKupuj bezpiecznie!\nData dodania: 16.08.2016.r 08:01\nID ogłoszenia: 20/48628\nLiczba odsłon: 6640\nPodziel się ogłoszeniem Młodszy Specjalista ds. Produkcji na Twitter\nPodziel się ogłoszeniem Młodszy Specjalista ds. Produkcji na Wykop\nPodziel się ogłoszeniem Młodszy Specjalista ds. Produkcji na Blip\nPodziel się ogłoszeniem Młodszy Specjalista ds. Produkcji na Pinterest\nWyślij treść "Młodszy Specjalista ds. Produkcji" na maila\nWydrukuj ogłoszenie "Młodszy Specjalista ds. Produkcji"\n» Wszystkie podobne ogłoszenia do Młodszy Specjalista ds. Produkcji


Miejsce tylko na zebrania, nie na imprezy - regiony.rp.pl\nMiejsce tylko na zebrania, nie ...\nO „niewłaściwym użytkowaniu sali wiejskiej, skutkującym uciążliwościami dla sąsiednich nieruchomości” zawiadomił nadzór budowlany właściciel jednej z takich posesji. Sala, powstała w dawnym budynku warsztatowym, należy do gminy. W 2013 r. otrzymała pozwolenie na użytkowanie. Z uchwały rady gminy wynikało, że sala może być udostępniana, na wniosek organizatora, na zebrania wiejskie i imprezy kulturalne, rozrywkowe i rodzinne. Lokalne władze były zdania, że obie te formy dadzą się pogodzić. Okolicznościowe imprezy, jak np. wesela, nie przesłaniały bowiem wielokrotnych zebrań mieszkańców i rady sołeckiej oraz sesji rady gminy.\nPowiatowy inspektor nadzoru budowlanego umorzył więc postępowanie, co zaakceptował lubuski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Zdaniem obu organów szeroka paleta odbywających się tu spotkań i imprez nie mogła posłużyć do stwierdzenia nielegalnej zmiany sposobu użytkowania sali na dom weselny. WINB sięgnął nawet do historycznych tradycji takich sal jako obiektów zabaw wiejskich.\nDoszło jednak do serii rozpraw przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. Sąd uwzględnił skargę sąsiada obiektu i, wyrokiem z 2016 r., uchylił obie zaskarżone decyzje. W ocenie WSA organy nadzoru budowlanego nie zbadały, czy mogło dojść do zmiany sposobu użytkowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, warunków higieniczno-sanitarnych, natężenia hałasu oraz innych obciążeń, wynikających z rodzaju działalności.\nPo kolejnych dwóch sprawach, zakończonych wyrokami WSA z 2017 i 2018 r., WINB nakazał gminie przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania sali wiejskiej do organizacji zebrań i spotkań wiejskich, bez organizacji zabaw taneczno-muzycznych, niezależnie od liczby ich uczestników. Nadzór budowlany ustalił bowiem, że nastąpiła zmiana sposobu użytkowania, polegająca na zmianie warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz na rozszerzeniu sposobu użytkowania obiektu o imprezy taneczno-muzyczne, powodujące hałas.\nTym razem zareagowała gmina. W skardze do WSA podważała bezpodstawny, jej zdaniem, nakaz przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania sali. Argumentowała, że został wydany w sytuacji, gdy organizowanie imprez taneczno-muzycznych o liczbie do 50 uczestników było zgodne z ustalonym pierwotnie sposobem użytkowania. Taki zakaz jest też sprzeczny z tradycyjną, powszechnie akceptowaną funkcją tego typu obiektów – przekonywała.\nSądu jednak nie przekonała. WSA uznał decyzje PINB i LWINB za prawidłowe i oddalił skargę gminy. Zdaniem sądu organizowanie imprez tanecznych w sali wiejskiej okazało się sprzeczne z jej pierwotną funkcją. Ani z decyzji o warunkach zabudowy, ani z zezwolenia na użytkowanie nie wynika bowiem, żeby w tej sali można było organizować imprezy taneczno-muzyczne – stwierdził WSA.\nWyrok jest nieprawomocny, gmina może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.\nSygn. II SA/Go 794/18\nTrzy czwarte zakupionych przez miasta w tym roku autobusów ma ekologiczny napęd. Połowa z ...\nAdam Woźniak - 27 czerwca 2021


pieniądze – Drama Online PL\nAutor KonekoData publikacji 27 grudnia 2020 2 kwietnia 2021 Format FilmKategorie J-movieTagi dramat, pieniądze, przyjaźń2 komentarze do Oku Otoko / Million Dollar Man / Milioner\nBig Money! 12/12\nShirato Norimichi to zwyczajny, młody chłopak, który po skończeniu studiów nie może znaleźć pracy. Dni mijają mu bezcelowo na grze w pachinko i snuciu się po ulicach. Jednak pewnego dnia spotyka pewnego bardzo niezwykłego staruszka. Od tego momentu całe jego życie się zmienia. Norimichi zostaje wciągnięty w świat, w którym w ciągu sekundy można zarobić lub stracić miliony i gdzie jeden człowiek może rzucić wyzwanie potężnemu bankowi.\nCzytaj dalej Big Money! 12/12\nAutor AranaData publikacji 28 października 2016 24 czerwca 2017 Kategorie J-dramaTagi pieniądze, tajemnica3 komentarze do Big Money! 12/12\nTłumaczenie: Mafalda (odc. 1-7), Kleine (odc. 8-21)\nKorekta: savil (odc. 1-7), agas (odc. 8-21), Mirka\nKim Do Hyun (Jang Hyuk) to bystry mężczyzna bez żadnych ambicji. Kiedy był dzieckiem, jego ojciec odszedł z domu, a matka wychowując go samotnie, w końcu umarła. Chłopak czuje ciepło jedynie będąc ze swoją dziewczyną, Jung Yun (Lee Min Jung) i jej rodziną. Po skończeniu studiów Kim Do Hyun zaczyna pracować w najlepszej firmie prawniczej, żeby zarobić na wygodne życie. Jednak jego marzenie o spokojnym życiu zostaje roztrzaskane z powodu pewnej kobiety (Kim Hee Ae), a on sam zaprzedaje swoją duszę za pieniądze. Czytaj dalej Midas 21/21\nAutor agasData publikacji 25 maja 2014 30 sierpnia 2019 Kategorie K-dramaTagi melodramat, pieniądze31 komentarzy do Midas 21/21\nCinderella’s Sister / Siostra Kopciuszka 20/20\nTłumaczenie: Jordi (1-9), Atropina (10-20)\nUpload: Jordi, Mirka\nEun Jo (Moon Geun Young) to nastolatka, która jest zimna i wyrachowana. Nie poznała nigdy smaku miłości od rodziny, gdyż jej jedyna krewna, a mianowicie matka (Lee Mi Sook), interesuje się tylko własnym szczęściem i stara się zapewnić (przede wszystkim sobie) wygodne życie. Eun Jo już nie raz wyciągała ją z poważnych tarapatów i powoli ma tego dość… Czytaj dalej Cinderella’s Sister / Siostra Kopciuszka 20/20\nAutor miraData publikacji 9 marca 2014 18 lipca 2018 Kategorie K-dramaTagi dramat, pieniądze, rodzina, romans27 komentarzy do Cinderella’s Sister / Siostra Kopciuszka 20/20\nPretty Man 16/16\nTłumaczenie: dzosa & Giyan / od 9 odc Giyan\nGrupa: lizards@DEEP & BAKA Fansubs / od 9 odc BAKA\nDokgo Ma Te jest młodym i ambitnym chłopakiem, który chce zarabiać pieniądze, korzystając przy tym ze swojego wyglądu. Pewnego dnia spotyka Hong Nya Nya, która była kiedyś częścią bogatej rodziny, od której dostaje zadanie uwiedzenia 10 kobiet. W ten sposób chłopak otrzyma kod, który pozwoli mu na odnalezienie ojca-bogacza. Jednakże jest pewien haczyk. Dokgo Ma Te nie może się w żadnej zakochać. Czytaj dalej Pretty Man 16/16\nAutor dzosaData publikacji 23 listopada 2013 19 października 2020 Kategorie K-dramaTagi komedia romantyczna, pieniądze105 komentarzy do Pretty Man 16/16


Dramat rolników z Lubelszczyzny. Oddają zbiory, a pieniędzy brak - Interwencja\nDramat rolników z Lubelszczyzny. Oddają zbiory, a pieniędzy brak\nRolnicy z Lubelszczyzny twierdzą, że zostali oszukani przez grupę producencką skupującą owoce. Rolnicy oddają jej zbiory, w zamian nie dostając nic. W sumie ich wierzytelności przekraczają już 11 mln zł. Grupa producencka obwinia Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która wstrzymała jej dofinansowanie.\n- Inwestowałem, zakładałem nowe plantacje, maszyny dokupiłem. Ale teraz maszyny muszą stać, bo nie ma na nic pieniędzy. Mam zaległości na 240 tys. zł – opowiada Mateusz Jurak.\n- U mnie jest 111 tysięcy – mówi Sylwia Mazur.\n- W moim przypadku zadłużenie z 2017 roku to jest 50 tysięcy – dodaje pani Ewa.\nWłodzimierz i Edyta Niezgodowie mieszkają we wsi Komaszyce na Lubelszczyźnie. Na blisko 5 hektarach sadów uprawiają jabłka, czereśnie i wiśnie. Ze spółką skupującą owoce współpracują od 7 lat. Od dwóch - domagają się wypłaty 50 tysięcy złotych za sprzedane owoce.\n- Ludzie zaufali. Powstała grupa, która liczyła 50 członków, następnie liczebność wzrastała. Aż do 150 członków. W przeciągu 4-5 lat byli wypłacalni. Nie trzeba było prosić się o pieniądze. Teraz dochodzą mnie wieści, że jest 500 wierzycieli – opowiada Włodzimierz Niezgoda.\n- Problem zaczął się w roku ubiegłym. Na wielokrotne próby kontaktu z panem prezesem Rafałem Szmitem uzyskiwaliśmy zawsze odpowiedź, że pieniądze zostaną przelane, że nie należy się martwić. Nic pan prezes nie wspominał, że firma jest w dołku – mówi Edyta Niezgoda.\nProblemy z odzyskaniem pieniędzy mają też inni rolnicy. Kwota, którą powinni otrzymać, przewyższa już 11 milionów złotych. Wielu sadowników przez działania spółki ma problemy finansowe, a ich gospodarstwom grozi bankructwo.\n- Oszukiwali nas do samego końca. Jak prosiłam o wypłatę pieniędzy, to było mówione, że za tydzień, za dwa dni wszystko będzie zapłacone – mówi Alina Podgajna, która na pieniądze czeka od 2017 roku.\n- Wierzyliśmy do końca prezesowi. Zapewniał nas, że będziemy mieli płatności na bieżąco. Fakturę otrzymałem dopiero w sierpniu za towar, który zdałem z lipcu. Wystawili mi na 6 miesięcy. Faktura przeterminowała się w lutym i ja nic już nie mogłem z tym zrobić, bo zrobili restrukturyzację. I nie mam pieniędzy – opowiada Mateusz Jurak.\nRolnicy muszą nadal – zgodnie z podpisaną umową – dostarczać spółce owoce. Zerwanie umowy grozi bardzo wysokimi karami finansowymi. To według sadowników tylko pogłębia ich kryzys.\n- Mamy obowiązek oddać 100 procent towaru – przyznaje Tomasz Ciężczyk.\nRolnicy za swoje kłopoty finansowe winią prezesa spółki, która kupowała od nich owoce. Prezes z kolei twierdzi, że winna jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ta w 2017 roku wstrzymała spółce wypłatę pięciomilionowego dofinansowania. Sprawą zajmowała się prokuratura, która jednak nie dopatrzyła się przestępstwa.\n- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) doprowadziła nas do katastrofalnej sytuacji w tym momencie. Sytuacji, która na dziś skutkuje restrukturyzacją firmy, w tym momencie zamkniętą drogę do odszkodowania. Agencja to robi w stu procentach celowo – uważa Rafał Szmit, prezes grupy producentów owoców i warzyw.\n- Grupa złożyła szereg dokumentów. Były niespójne, w naszej ocenie nierzetelne. Na przykład operat szacunkowy z nieruchomości zawyżał jej wartość nawet kilkukrotnie. Został sporządzony w sposób dyskwalifikujący – mówi Andrzej Niemirka z ARiMR.\nReporter: Czyli postępowanie prokuratury ws. grupy producentów było dla państwa ważne? Niemirka: Tak, z tego względu zostało zawieszone rozpatrywanie wniosku o płatność.\n- Tylko że do prokuratury sprawa trafiła rok później, niż ten wniosek został zawieszony. Jakim cudem tak się stało? Państwo wtedy jeszcze nie mogli wiedzieć, że prokuratura będzie się tym zajmowała.\n- Dyrektor wzywał grupę do wyjaśnień, jednak dokumenty ciągle budziły wątpliwości.\n- Prokuratura zaczęła zajmować się sprawą dopiero jesienią 2018 r., czyli jak już nie widzieli wyjścia, to skierowali ją do prokuratury – odpowiada Rafał Szmit, prezes grupy producentów.\n- Zdawaliśmy towar rzetelnie od samego początku. Sto procent towaru szło. Gdzie te pieniądze są, które powinny przynosić dochód tej spółki? A jest cały czas zadłużanie – komentuje rolnik Mateusz Jurak.\nPo naszej interwencji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniła zdanie. Teraz spółka czeka na wypłatę wstrzymanego dofinansowania, a rolnicy - na swoje pieniądze. Wszyscy liczą, że uda się uniknąć bankructwa.\n- Działania Agencji idą w tym kierunku, byśmy nie wytrzymali, żeby doprowadzić nas do upadłości. Jeżeli Agencja doprowadzi do upadłości, to nikt nie dostanie pieniędzy – przestrzega Rafał Szmit, prezes grupy producentów owoców i warzyw.*