Ozw772.250 fiche produit_fr by e-genieclimatique 1466 views\nRlu220 1 manuel_technique_fr by e-genieclimatique 4251 views\n1. Synco™, Synco™ living Serveur Web OZW772... V4 Instructions de mise en service CE1C5701fr 11.2012 OZW772.01 OZW772.04 OZW772.16 OZW772.250 Building Technologies\n2. 2 / 122 Serveur Web OZW772... V4.0 Building Technologies CE1C5701fr 11.2012\n3. Table des matières 1 Vue d'ensemble....................................................................................6 1.1 Introduction............................................................................................6 1.2 Eléments d'affichage et de commande sur le serveur Web....................7 1.3 1.3.1 Interface utilisateur ................................................................................8 Niveaux d'accès.....................................................................................9 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 Symboles, conventions, abréviations ................................................... 11 Symboles............................................................................................. 11 Conventions typographiques................................................................12 Abréviations.........................................................................................12 2 Mise en service ..................................................................................13 2.1 Conditions préalables ..........................................................................13 2.2 2.2.1 2.2.2 Démarrage rapide................................................................................14 Raccordement du serveur Web............................................................14 Connexion au serveur Web..................................................................15 2.3 Gestion des comptes utilisateur ...........................................................16 2.4 Création des pages d'appareils Web ....................................................18 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 Réglages du serveur Web....................................................................21 Réglages de la page opérateur "Heure / Date" .....................................21 Réglages de la page opérateur "Réglages" ..........................................22 Réglages de la page opérateur "Destinataires messages"....................32 2.6 2.6.1 2.6.2 Mise en service des composants réseau ..............................................35 Poste de travail en réseau local (LAN) .................................................35 Routeur ...............................................................................................36 2.7 Contrôle des fonctions .........................................................................37 2.8 Autres réglages ...................................................................................40 2.9 2.9.1 2.9.2 Dernière vérification.............................................................................41 Contrôle des anomalies .......................................................................41 Opérations finales sur le serveur Web..................................................41 2.10 Etat à la livraison .................................................................................42 2.11 Mises à jour logicielles .........................................................................42 3 Exploitation avec le navigateur web .................................................43 3.1 Vue d'ensemble ...................................................................................43 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Exploitation de l'installation ..................................................................45 Exploitation des appareils KNX ............................................................45 Exploitation du serveur Web ................................................................45 Diagnostic sur le serveur Web..............................................................49 3.3 3.3.1 3.3.2 Défauts................................................................................................52 Vue d'ensemble ...................................................................................52 Défauts des appareils ..........................................................................52 3.4 Transfert de fichier...............................................................................54 4 Visualisation d'installations ..............................................................59 4.1 Vue d'ensemble ...................................................................................59 4.2 Exemple de page Web d'installation.....................................................60 3 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n4. 4.3 Caractéristiques de pages Web d'installation .......................................61 4.4 Barre d'outils........................................................................................62 4.5 Importation de schémas d'installation compatibles Web .......................63 4.6 Création de pages Web d'installation ...................................................65 5 Mesure de la consommation .............................................................69 5.1 5.1.1 5.1.2 Fichier de relevé de consommation......................................................70 Rubriques principales du fichier de relevé ............................................70 Données de comptage en détail...........................................................71 5.2 Relations temporelles ..........................................................................72 5.3 Envoi du fichier de relevé de consommation ........................................75 6 Fonctions "Indice énergie"................................................................76 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 Introduction..........................................................................................76 Description de fonctionnement.............................................................76 Topologie du bus KNX .........................................................................77 Gamme Synco™ et appareils KNX ......................................................78 Navigation et pages d'appareils Web ...................................................78 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 Niveaux de la fonction "Indice énergie" ................................................79 Niveau "Installation".............................................................................79 Niveau "Installations partielles" ............................................................81 Niveau "Points de données".................................................................82 Nombre de points de donnée surveillés................................................83 Visibilité de l'indice énergie ..................................................................83 Affichage de l'indice énergie total de l'installation .................................84 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Mise en service de la fonction "Indice énergie".....................................85 Indications pour la mise en service ......................................................85 Démarrage de la fonction "Indice énergie" ...........................................85 Temps de traitement estimé .................................................................86 Désactivation de la surveillance des points de donnée .........................87 Activation de la surveillance des points de donnée...............................88 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 Boîtes de dialogue, points de données et limites vertes........................91 Généralités sur les boîtes de dialogue .................................................91 Boîtes de dialogue des points de donnée numériques..........................93 Boîtes de dialogue des points de type énumérations............................94 Boîtes de dialogue des points de grandeurs variables..........................94 Boîtes de dialogue de réglage manuel de la valeur des points..............95 Groupes utilisateur "Service" et "Utilisateur final"..................................96 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 E-mail avec "indice énergie" de l'installation.........................................98 Configuration des destinataires de courrier électronique ......................98 Réception du message ........................................................................99 Contenu du message...........................................................................99 6.6 Traitement des exceptions ................................................................. 100 7 Communication ...............................................................................102 7.1 7.1.1 7.1.2 Commande à distance ....................................................................... 102 Réseau local (LAN)............................................................................102 Commande à distance via Internet..................................................... 107 7.2 Notifications par courrier électronique ................................................ 111 8 Annexe ............................................................................................. 112 8.1 Remarques générales........................................................................ 112 8.2 8.2.1 Diagnostic ......................................................................................... 112 Codes d'erreur du serveur Web ......................................................... 112 4 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n5. 8.2.2 Editeur de commandes Windows ....................................................... 113 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Communication.................................................................................. 114 Protocole Internet .............................................................................. 114 Installation du pilote RNDIS ............................................................... 115 Configuration réseau alternative......................................................... 117 8.4 8.4.1 Caractéristiques techniques............................................................... 118 Encombrements.................................................................................121 5 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n6. 1 1.1 Références et désignations Contenu du document Vue d'ensemble Introduction Désignation OZW772.01 OZW772.04 OZW772.16 OZW772.250 Nombre maximum d'appareils sur le bus KNX 1 appareil 4 appareils 16 appareils 250 appareils Ce document décrit la mise en service et l'exploitation des serveurs Web OZW772. Dans cette édition "Serveur Web OZW772, V4" le Chapitre 6 décrit la nouvelle fonction "Indice énergie". On a introduit aux chapitres 2 et 6 un complément d'information sur le client DHCP. Exploitation avec le navigateur web Le serveur Web OZW772... peut aussi être mis en service et exploité avec le logiciel sur PC ACS série 700. Par souci de lisibilité, la présente documentation met néanmoins l'accent sur la mise en service et l'exploitation par le biais d'un navigateur internet. Remarques importantes Ce symbole signale des instructions importantes relatives à la sécurité et des mises en garde dont le non-respect peut entraîner un dysfonctionnement du serveur Web. Le non respect des ces indications peut provoquer des dommages corporels et matériels. Sécurité / responsabilité du fait des produits Les appareils ne doivent être utilisés que dans des installations techniques du bâtiment, pour réaliser les applications et fonctions décrites. Respecter les prescriptions locales d'installation. Un appareil défectueux ou visiblement endommagé doit être immédiatement mis hors tension et remplacé. Il est interdit d'ouvrir les appareils. Toute infraction annule la garantie. Les caractéristiques techniques mentionnées ne sont garanties exclusivement qu'avec les systèmes Synco™ et Synco™ living. Le fonctionnement en association avec des appareils tiers qui ne sont pas explicitement nommés doit être assuré par l'exploitant. Dans ce cas Siemens n'assure aucun service technique ni de garantie. Utilisation adéquate Le fonctionnement irréprochable et sûr des produits suppose que toutes les phases de transport, stockage, montage, installation et mise en service soient réalisées dans les règles de l'art, et que l'exploitation soit effectuée soigneusement. Recyclage „Cet appareil est à considérer comme un produit électronique ancienne génération, au sens de la directive européenne 2002/96/CE (DEEE), et ne doit pas être éliminé comme un déchet domestique. Il convient donc de le recycler selon les circuits prévus par les prescriptions nationales correspondantes. Respecter la législation locale en vigueur.“ 6 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n7. 1.2 Eléments d'affichage et de commande sur le serveur Web Vue d'ensemble Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Désignation LED Exploitation et "Indice énergie" LED Réservé LED de défaut LED Mode adressage Touche Télécommande Touche Mode d'adressage Commutateur d'inhibition des messages Commutateur 2 (sans fonction) Bornes de raccordement du bus KNX Prise d'alimentation Prise USB, type miniature Connexion Ethernet, prise RJ45 LED 1 (vert/rouge orange) éteinte pas d’alimentation 24 Vallumée rouge le serveur Web lance le système d'exploitation clignote rouge le serveur Web démarre l'application Allumée verte Serveur Web prêt, "Indice énergie" = "feuille verte" Allumée orange Serveur Web prêt, "Indice énergie" = "feuille orange" 2 éteinte bus non alimenté alluméeKNX prêt à fonctionner clignote communication sur KNX (vert) 3 bus terrain 2 (réserve) éteinte sans fonction 4 défaut éteinte aucun défaut (état normal) alluméedéfaut acquitté clignote défaut non acquitté (rouge) 5 mode adressage (rouge) éteinte mode adressage KNX désactivé alluméemode adressage KNX activé Touches de commande 6 Touche Télécommande Bref (< 2 s) Acquittement du message de défaut Long (> 6 s) Envoi de l'état de l'installation aux destinataires des messages de défaut (pas aux destinataires des relevés de consommation et de l'indice énergie) 7 Mode adressage Bref (< 2 s) Une pression : mode adressage KNX activé Nouvelle pression : mode adressage KNX désactivé Combinaison des touches et Long (> 6 s) réglage usine. Appuyer simultanément sur les touches et pour rétablir le Toutes les données de configuration et les réglages sont réinitialisés. La liste des appareils, les schémas d'installation et les messages non envoyés sont effacés. Les données d'historique sont par contre conservées. Commutateur 8 9 Inhibition des messages Commutateur DIP 2 Position „On“ Position „Off“ L'envoi de messages est inhibé L'envoi de messages est autorisé Positions du commutateur Sans fonction 7 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n8. 1.3 Interface utilisateur L'interface utilisateur du serveur Web est chargée par le biais d'un navigateur internet. Par défaut, l'exploitation du serveur Web et des appareils KNX raccordés s'effectue au moyen de lignes de textes (Chapitre 2). Il est néanmoins possible de l'enrichir par une exploitation graphique (Chapitre 4). Le chapitre suivant décrit les zones d'affichage de l'interface par défaut (pour la description des zones d'affichage avec l'interface graphique, voir Chapitre 4). L'écran principal est subdivisé en différentes zones. 9 6 7 5 1 4 3 8 2 Navigation primaire La navigation primaire vous permet de sélectionner les fonctions suivantes : Menu Accueil Fonctions Exploitation des appareils via menu arborescent Indice énergie Affichage et exploitation des points de données d'"indice énergie" Défauts Transfert de fichier Affichage des défauts dans le système Relevés de consommation, historique des messages, documents, logos, définitions du système Gestion des utilisateurs Création de la liste des appareils et des pages opérateur Compte utilisateurs Pages des appareils Web Navigation secondaire L'arborescence de navigation secondaire (accessible via l'option Accueil) permet de sélectionner les appareils et leurs pages opérateurs Chemin Le chemin d'accès retrace le parcours depuis le menu principal jusqu'à la page opérateur ouverte. Cliquez à un endroit quelconque du chemin pour revenir à l'élément souhaité. Utilisateur Ce champ indique l'utilisateur dont la session est active. Cliquez sur [Déconnexion] pour mettre fin à la session active. Sinon, la session reste ouverte. Défaut d'état d'installation Le champ "Défaut d'état d'installation" s'affiche en permanence: En vert: pas de défaut En rouge: défaut dans l'installation Lorsque l'on clique sur le champ, tous les défauts présents dans l'installation s'affichent. Indice énergie de l'installation Le champ "Indice énergie de l'installation" s'affiche en permanence : Feuille verte: Tous les points de donnée "Indice énergie" sont dans une plage "écologique" Feuille orange: au moins un point de donnée "indice énergie" est en dehors de la plage écologique 8 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n9. Pour accéder à la fonction "indice énergie", cliquer sur le champ "Indice énergie de l'installation". Nom installation Le nom configuré pour l'installation s'affiche dans ce champ. Zone d'affichage La zone d'affichage présente le contenu correspondant à l'option sélectionnée dans la navigation primaire et secondaire. Zone de logo Les logos 1 et 2 sont affichés dans cette zone. 1.3.1 Niveaux d'accès Les possibilités d'affichage et d'exploitation dépendent du niveau d'accès de l'utilisateur actif : Utilisateur final Exploitation des données de l'utilisateur final Vue d'ensemble des défauts Administration de son propre compte utilisateur Service Comme pour l'utilisateur final. En plus : Exploitation des données de service Documents, historique des messages Administrateur Comme pour le Service. En plus : Création de la liste des appareils et des pages Web Barre d'outils pour créer des pages web d'installation Administration de tous les comptes utilisateur 9 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n10. 10 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n11. 1.4 1.4.1 Symboles Symboles, conventions, abréviations Symboles Symbole Signification Point de donnée au niveau service Point de donnée au niveau utilisateur final Point de donnée en lecture/écriture ; sa valeur peut être modifiée Point de donnée en lecture seule ; la valeur ne peut pas être modifiée. Liens avec un champ de saisie Suppression d'un objet Case à cocher (sélection multiple) Bouton radio Calendrier Flèche pour réglage progressif des valeurs Curseur pour réglage des valeurs / Flèche d'affichage de l'ordre de tri Haut Chargement de fichier (dans le serveur Web) Chargement de fichier (depuis le serveur Web) Indication relative à la sécurité, protection contre l'utilisation intempestive A respecter / suivre impérativement Remarque, information importante Connexion réseau Lien vers l'appareil Utilisateur Historique des messages Définitions système Logos , Passage d'une vue à l'autre : vue d'ensemble, vue partielle / Indicateur de défaut: Champ vert = pas de défaut, champ rouge = défaut (alarme) "Feuille verte" "Feuille orange" "Feuille grise" 11 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n12. 1.4.2 Indications de chemin Conventions typographiques Les chemins d'accès sont représentés comme suit : Serveur Web: Accueil > 0.2.152 OZW772. .xx > Réglages > Heure/Date PC: Démarrage > Réglages > Connexions réseau > Connexion au réseau local OZW772.xx signifie OZW772.01 ou OZW772.04 ou OZW772.16 ou OZW772.250 Adresse IP, domaine Saisie en barre d'adresse du navigateur : Adresse IP: Domaine : Touches Les boutons de commande sont représentés comme suit : 1.4.3 Abréviations 192.168.2.10 www.siemens.com Ajouter Abréviations Auto MDI-X DHCP DynDNS ECA DynDNS HTTP HTTPS IP KNX LAN NAT PAT RNDIS SMTP STP TCP TLS UPnP USB UTP Web API Auto Medium Dependent Interface - Crossed Dynamic Host Configuration Protocol Dynamic Domain Name System Energy Cost Allocation Dynamic Domain Name System Hyper Text Transfer Protocol Hyper Text Transfer Protocol Secure Protocole Internet Konnex Local Area Network Network Address Translation Port and Address Translation Remote Network Driver Interface Specification Simple Mail Transfer Protocol Shielded Twisted Pair Transmission Control Protocol Transport Layer Security Universal Plug and Play Universal Serial Bus Unshielded Twisted Pair Web Application Programming Interface 12 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n13. 2 Mise en service Ce chapitre décrit la mise en service du serveur Web. 2.1 Conditions préalables Conditions préalables La mise en service du serveur Web suppose que les conditions suivantes sont remplies : Le serveur Web est monté et câblé (cf. Instructions d'installation, G5701). Les partenaires communiquant sur le bus ont été mis en service. Les appareils KNX disposent d'une adresse KNX valide [1...253] et sont prêts à fonctionner. Remarque : Les serveurs Web sont livrés avec l'adresse KNX 150. Il convient donc d'attribuer à tous les autres appareils KNX une adresse KNX dans la plage [1…253], sauf 150. Le bus KNX est alimenté. Le serveur Web ou un autre appareil KNX est maître de l'horloge sur le bus KNX. La liaison d'une application SmartPhone avec le serveur Web n'est pertinente que si la mise en service de ce dernier est entièrement terminée. Remarques Adresse IP USB: 192.168.250.1 (non modifiable) Adresse IP Ethernet: correspond à l'adresse fournie par le routeur. Sans routeur: 192.168.2.10 (réglage usine, cf. Chapitre 7.1.1). La mise en service s'effectue avec un PC/portable exploitant un navigateur Internet raccordé sur l'interface USB. La connexion au port USB nécessite l'installation du pilote RNDIS. Lorsque le PC/portable a établi une connexion avec Internet et qu'on le raccorde sur la prise USB, le pilote RNDIS s'installe automatiquement, à condition que le service de mise à jour en ligne de Microsoft ait été activé. En l'absence de connexion avec Internet, il est possible d'installer le pilote RNDIS manuellement (cf. chapitre 8.3.2). Le pilote RNDIS est fourni avec le serveur Web et accessible à l'adresse http://<Adresse IP>/drivers/ Pour se déplacer, utiliser toujours la navigation primaire en premier, puis sélectionner l'option de menu adéquate dans la navigation secondaire. Retour en arrière : Cliquer sur le symbole "Haut" ou utiliser le chemin ou la navigation primaire. 13 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n14. 2.2 2.2.1 Raccordement du serveur Web Démarrage rapide Raccordement du serveur Web Brancher le serveur Web sur l'alimentation, puis le raccorder au PC : 1. Brancher le bloc d'alimentation du serveur sur la prise secteur. Le serveur Web est prêt à fonctionner lorsque la LED s'allume en vert. 2. Vérifier l'affichage des éléments suivants : LED S'allume en vert lorsque le bus KNX est alimenté. Si aucune tension de bus n'est présente, vérifier le câblage du bus KNX et le réglage de l'alimentation du bus sur les appareils KNX. LED Reste éteinte en l'absence de défaut. Si un défaut survient, il est possible de l'éliminer ultérieurement (cf. chapitre 3.3). 3. Raccorder le serveur Web et le PC avec le câble USB fourni, puis démarrer le PC. Le PC détecte un nouvel appareil USB (le serveur). Dans le cas contraire, le pilote RNDIS n'est pas encore installé. 4. Si le PC est connecté à Internet, le pilote s'installe automatiquement, à condition que le service de mise à jour en ligne ait été autorisé. Suivez les instructions du programme d'installation. Remarque Vous pouvez aussi installer le pilote RNDIS manuellement (cf. chapitre 8.3.2). 14 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n15. 2.2.2 Connexion Connexion au serveur Web La mise en service du serveur Web s'effectue par le biais d'un PC et d'un navigateur Web via l'interface USB : 1. 2. 3. Login User name (Nom utilisateur): Administrator Password (Mot de passe): Password 4. Remarques Lancer le navigateur internet Dans la barre d'adresse du navigateur, entrer l'adresse IP USB (192.168.250.1) Cliquer sur Login Lors de la première ouverture de session "User name" = "Administrator" et "Password" = "Password" Il est conseillé de changer le mot de passe après la première connexion. Tenir compte de la distinction entre majuscules et minuscules. A la première connexion, la langue du serveur est l'anglais. 15 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n16. 2.3 Gestion des comptes utilisateur Gérer les comptes utilisateur La modification du mot de passe d'administrateur par défaut et la configuration d'autres comptes utilisateur s'effectuent via le menu "User Accounts" ("Compte utilisateurs"). Remarque Les pages des appareils Web ne peuvent être créées qu'au niveau d'accès "Administrator". Les réglages des comptes utilisateur s'appliquent aussi à l'accès via une application SmartPhone et à d'autres applications développées via l'API Web. Modification des informations de l'administrateur Procédure : 1. Cliquer sur le symbole de crayon rouge La boîte de dialogue "Change user" s'affiche ("Changement utilisateur") 2. 3. Ajout de nouveaux utilisateurs Modification des informations : - Password (Mot de passe) - Repeat Password (Répéter le mot de passe) - Description (optional) (Description (optionnelle)) - E-mail-address (optional) (Adresse e-mail (optionnelle)) - Language (Langue): Français Cliquer sur OK Procédure : 1. Cliquez sur Ajouter La boîte de dialogue "Ajout utilisateur“ s'affiche" 2. 3. Saisie / sélection des informations utilisateur : - Nom utilisateur - Mot de passe - Répéter le mot de passe - Description (optionnelle) - Adresse e-mail (optionnelle) - - Langue: Français - Groupe utilisateur Cliquer sur OK 16 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n17. Modification des données utilisateur Procédure : 1. Cliquer sur le symbole de crayon rouge en regard de l'utilisateur correspondant La boîte de dialogue "Changement utilisateur » s'affiche 1. 2. Supprimer un compte utilisateur Procédure : 1. Cliquer sur le symbole de poubelle rouge en regard de l'utilisateur correspondant La boîte de dialogue "Compte utilisateurs » s'affiche 2. Remarques Modifier les données : - Nom utilisateur - Mot de passe - Répéter le mot de passe - Description (optionnelle) - Adresse e-mail (optionnelle) - Langue: Français - Groupe utilisateur. Cliquer sur OK A l'invite du système "Supprimer l'utilisateur ?" répondre Oui Il est impossible de supprimer le compte Administrateur, ou de modifier le nom "Administrator" et le groupe d'utilisateurs "Administrator" . Il est par contre possible d'ajouter des comptes utilisateur supplémentaires avec des droits d'administrateur L'ajout et la suppression d'utilisateurs s'effectuent uniquement au niveau d'accès "Administrator" La modification d'autres comptes est réservée au niveau d'accès "Administrator" Un mot de passe sûr combine des lettres, des chiffres et des symboles, se compose d'au moins 20 caractères et ne contient pas de noms propres ou de noms communs du dictionnaire 17 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n18. 2.4 Création de pages des appareils Web Création des pages d'appareils Web Pour exploiter le serveur Web et les appareils KNX, il faut d'abord entrer les appareils correspondants et générer leurs pages Web. via le menu "Pages des appareils Web". Les appareils associés sont affichés dans une table avec les informations suivantes : Nom de l'appareil Adresse appareil Type d'appareil Numéro de série Etat Actualiser le Il est possible de trier la table en cliquant sur le symbole Remarques Ajouter appareil . Le serveur Web figure déjà dans la liste des appareils Il n'est possible de surveiller que les appareils qui ont été ajoutés, et d'exploiter ceux qui ont été générés Les pages Web des appareils ne peuvent être créées qu'au niveau d'accès "Administrator". Si l'on modifie les réglages des appareils KNX raccordés, il faut générer ou actualiser de nouveau leurs pages Web pour que ces modifications soient prises en compte. Pour remplacer un appareil KNX, il faut le supprimer, puis le rajouter. Procédure : 1. Cliquer sur Ajouter 2. Entrer le numéro de série Il se trouve sur la plaque signalétique des appareils KNX. 3. Confirmer avec OK Le serveur Web recherche l'appareil portant ce numéro de série. Une fois qu'il est trouvé, il apparaît dans la liste. 18 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n19. 4. Cochez les cases des appareils pour lesquels vous souhaitez générer des pages 5. Cliquer sur Actualiser Les pages Web des appareils sont générées. Ce processus peut prendre quelques minutes. 6. Attendre que le message " 7. Cliquer sur Processus terminé" s'affiche. OK Dans la liste des appareils, le serveur Web et les appareils KNX adoptent le statut "Actualisé" Suppression d'appareil Procédure : 1. Sélectionner l'appareil à supprimer de la liste 2. 3. Confirmer avec appareils. 4. Attendre que le message " 5. Actualiser les pages des appareils Web Cliquer sur Cliquer sur OK L'appareil a été supprimé de la liste. Supprimer Oui . Le serveur Web supprime l'appareil de la liste des Processus terminé" s'affiche. La modification des textes personnalisables ci-dessous nécessite une actualisation du statut des pages web des appareils : Noms dans l'arborescence des menu*, par ex. Destinataire message 1…4 Nom d'installation du serveur Web Nom d'installation des appareils KNX (par ex. QAX913) Le traitement interne des données KNX impose de distinguer les effets et les modalités de restauration pour les trois types de modification mentionnés. Modification Liste (pages web) des appareils Nom de Etat l'appareil non Pas de mise applicable à jour noms dans l'arborescence des menus*, par ex. Destinataire message 1…4 Nom d'installation du Actuel serveur Web Nom d'installation du ou des Pas de mise appareils KNX à jour Textes dans la navigation Actualiser / Supprimer, secondaire Mise à jour insérer Menus Dossiers d'appareils Pas de mise non applicable nécessaire Non à jour Actuel Actuel Actuel Actuel Pas de mise à nécessaire Non jour Pas de mise à Non nécessaire jour** 19 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n20. * Les noms de l'arborescence des menus peuvent être personnalisés ; ils s'affichent dans la navigation secondaire (arborescence) ** également après Actualiser Remarques Conseil Les pages des appareils Web peuvent être actualisées aux niveaux d'accès "Administrator" et "Service" Le processus est lancé au niveau service via le bouton "Mise à jour" et au niveau administrateur via le bouton "Actualiser" (cf. "Actualiser les pages des appareils Web"). Un appareil KNX ne peut être supprimé ou ajouté qu'au niveau d'accès "Administrator". Lorsque vous supprimez un appareil KNX pour en ajouter un autre (procédure décrite plus haut), il est recommandé de copier son numéro de série avant de le supprimer (le sélectionner puis cliquez avec le bouton droit et choisir Copier). 20 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n21. 2.5 Réglages du serveur Web Les réglages du serveur Web s'effectuent via le menu "Accueil". Dans la navigation secondaire, sélectionner d'abord le serveur Web, puis les pages opérateur correspondantes. Remarque Les réglages autorisés dépendent du niveau d'accès. 2.5.1 Réglages de la page opérateur "Heure / Date" Heure/Date Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Heure / Date Réserve de marche L'horloge dispose d'une réserve de marche d'au moins 72 heures. En cas de panne de courant, l'horloge continue de fonctionner jusqu'à cas épuisement de la réserve. Si la coupure se prolonge, l'heure et la date sont réinitialisées. Si l'heure est synchronisée avec le maître d'horloge du bus KNX, elle est automatiquement actualisée (cf. chapitre 2.5.2). Sinon, il faut régler de nouveau l'heure et la date. Point de donnée Explications, exemple Jour/heure Les réglages partent de l'heure et de la date actuelles. Le jour est calculé automatiquement. Valeur par défaut: 00:00 1.1.2005 Valeurs de réglage: heure, date 21 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n22. 2.5.2 Langue Réglages de la page opérateur "Réglages" Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Réglages > Serveur Web Point de donnée Explications, exemple Langue Langue du serveur Web: C'est la langue utilisée pour l'affichage des textes de défaut du serveur, l'historique des messages, les messages et les états d'installation. — Code d'accès au logiciel ACS790. — Valeur par défaut: anglais Valeurs de réglage: Exemple voir Code Valeur par défaut: Valeurs de réglage: 20 caractères max. 01 RAZ mot de passe * Valeur par défaut: Valeur de réglage: Non oui * * Si vous ne vous souvenez plus du mot de passe d'administrateur permettant d'accéder au — — serveur, vous pouvez régler cette valeur sur "Oui" pour vous connecter de nouveau au serveur avec le mot de passe "Password" ("Password" = mot de passe d'administrateur par défaut). "Oui" est un état temporaire, c'est-à-dire qu'au bout d'environ 2 secondes, ce réglage change automatiquement sur "Non". * uniquement avec le logiciel ACS790 22 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n23. Heure / Date Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Réglages > Heure / Date Point de donnée Explications, exemple Synchronisation heure Définit la Synchronisation de l'heure du serveur Web. Valeur par défaut "Slave auf Bus": Un maître d'horloge est présent sur le réseau KNX . Valeur de réglage "Quartz": L'heure est synchronisée par le quartz dans le serveur Web. Le serveur Web fonctionne comme maître d'horloge ou en autonome avec son heure propre. — Valeur de réglage basée sur UTC (GMT). La zone heure définit également la commutation de l'heure d'été/heure d'hiver. — Valeur par défaut: Esclave du Bus Valeurs de réglage: Esclave du Bus Quartz Zone heure Valeur par défaut: GMT +01:00 Berlin, Rome Valeurs de réglage:: divers. Fuseaux horaires KNX Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Réglages > Communication Point de donnée Explications, exemple Adresse appareil Valeur par défaut: Valeurs de réglage: 253 150 1... Horloge mode KNX Valeur par défaut: Autonome Valeurs de réglage: Autonome/Maître Horloge esclave KNX la valeur par défaut: Valeurs de réglage: Non oui Oui/ Réglage de l'adresse d'appareil. Elle doit être unique au sein de la même ligne KNX. — Pour "Synchronisation heure" = "Esclave du Bus" la valeur prescrite est "Esclave". Pour "Synchronisation heure" = "Quartz" on peut choisir entre "Autonome" ou "Maître". — Cette valeur n'est pertinente que si "Synchronisation heure" = "Esclave du Bus". Si le réglage est "Horloge esclave KNX" = "oui", l'heure du serveur Web peut modifier l'heure du maître d'horloge du réseau KNX. — 23 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n24. Ethernet Remarques Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Réglages > Communication > Ethernet Il faut procéder à ces réglages si le serveur Web doit être exploité dans un réseau local (LAN) ou via Internet. Les valeurs à entrer en fonctions des différentes topologies réseau sont décrites au chapitre 7 . Point de donnée Explications, exemple DHCP client Service chargé de récupérer automatiquement la configuration réseau IP du serveur Web à partir du routeur, cf. Chapitre 7.1.1. — Adresse IP du serveur Web. Sa configuration n'est pas nécessaire si "DHCP Client = Marche". — Le masque de sous-réseau IP détermine la taille du sous-réseau. Sa configuration n'est pas nécessaire si "DHCP Client = Marche”. — La passerelle standard constitue l'interface entre le réseau local et le réseau public. En général, il faut entrer ici l'adresse IP du routeur. Sa configuration n'est pas nécessaire si "DHCP Client = Marche". — Le serveur DNS (Domain Name System) sur Internet relie un nom de domaine unique dans le monde à une adresse IP (par exemple Domaine www.siemens.com avec l'adresse IP 146.254.191.150). La valeur de réglage correspond à l'adresse IP du prochain routeur ou serveur DNS, qui connaît de son côté l'adresse IP d'un nom (domaine) demandé ou d'un autre serveur DNS. En général, ce réglage est identique à celui de la passerelle standard. Il est nécessaire pour l'envoi de messages électroniques. Sa configuration n'est pas nécessaire si "DHCP Client = Marche”. — Valeur par défaut: Marche Valeurs de réglage Marche Arrêt, Adresse IP Valeur par défaut: 192.168.2.10 Valeurs de réglage: Adresse IP Masque de sous réseau Valeur par défaut: 255.255.255.0 Valeurs de réglage: Adresse IP Passerelle par défaut Valeur par défaut: 192.168.2.1 Valeurs de réglage: Adresse IP Serveur DNS principal Valeur par défaut: 192.168.2.1 Valeurs de réglage: Adresse IP Serveur DNS secondaire Le serveur DNS alternatif ne doit être défini Valeur par défaut: (vide) que dans le cadre de systèmes redondants. Valeurs de réglage: Ce réglage reste en général vide Sa Adresse IP configuration n'est pas nécessaire si "DHCP Client = Marche" Position UPnP Valeur par défaut: Ethernet Valeurs de réglage: Ethernet, USB Position UPnP ---, — Le serveur Web signale son existence dans le réseau correspondant par le service Universal Plug and Play (UPnP) — Le serveur Web signale son existence via Ethernet si "Position UPnP" = "Ethernet" est réglé et la connexion entre le PC/portable et le serveur via Ethernet est active. 24 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n25. 25 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n26. E-Mail Remarques Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Réglages > Communication > E-mail Il faut procéder à ces réglages si le serveur Web doit émettre un message par courriel (signalisation d'un défaut / envoi d'un fichier de relevé). Pour des informations supplémentaires sur les réglages de courrier électronique, cf. Chapitre 7.2. Traitement automatique de la connexion la plus sûre : Si l'appareil à l'origine des courriels et le fournisseur de messagerie prennent en charge le protocole TLS, ce mode est automatiquement sélectionné. Point de donnée Explications, exemple Adresse serveur mail L'adresse (adresse IP) ou le nom (domaine) du serveur mail est à demander au fournisseur d'accès Internet. Au lieu de "serveur de messagerie", on parle aussi de "serveur de courrier sortant" ou "serveur SMTP". — 25 est le numéro de port par défaut d'un serveur mail (en règle générale, il ne doit pas être changé). — La valeur de réglage correspond à l'adresse email du serveur Web. L'adresse e-mail s'affiche dans le Champ "De" du mail. — Pour accéder aux serveurs de messagerie qui nécessitent une authentification, choisir "Oui". Il faudra dans ce cas saisir un identifiant et un mot de passe voir les deux points de donnée suivants). — Le nom d'utilisateur, associé au mot de passe, permet au serveur de messagerie d'authentifier les e-mails. — Le mot de passe, associé au nom d'utilisateur, permet au serveur de messagerie d'authentifier les e-mails. — Les lignes de signature sont transmises avec le courrier électronique. Elles servent à identifier l'expéditeur, et contiennent par exemple l'adresse internet de l'installation. — Valeur par défaut: smtp.example.com Valeurs de réglage: 49 caractères max. Port serveur mail Valeur par défaut: Valeurs de réglage: 65535 25 1... Adresse mail émetteur Valeur par défaut: ozw772@Exemple.com Valeurs de réglage: max. 49 caractères Identification serveur mail Valeur par défaut: Valeurs de réglage: Oui Non Non / Nom utilisateur Valeur par défaut: Valeurs de réglage: caractères max. (vide) 49 Mot de passe Valeur par défaut: Valeurs de réglage: 49 caractères (vide) max. Signature ligne 1…10 Valeur par défaut: Valeurs de réglage: caractères max. (vide) 49 26 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n27. USB Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Réglages > Communication > USB Point de donnée Explications, exemple Position UPnP Valeur par défaut: Valeurs de réglage: Ethernet, USB USB ---, Le serveur Web signale son existence dans le réseau correspondant par le service Universal Plug and Play (UPnP). — Position UPnP Le serveur Web signale son existence sur le réseau USB si "Position UPnP = USB" est réglé et la connexion USB est active entre le PC/portable et le serveur Destinataire message 1…4 Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Réglages > Destinataires messages > Destinataire message 1…4 Remarque Il faut procéder à ces réglages si le serveur Web doit émettre un message par courriel en cas de défaut. Point de donnée Destinataire message 1…4 Valeur par défaut: (Destinataire message x) Valeurs de réglage: 20 caractères max. Type de réception Valeur par défaut: Valeurs de réglage: mails -----, E- Priorité de défaut Valeur par défaut: Tous Valeurs de réglage: Tous, Seulement urgent Adresse e-mail Explications, exemple Le nom du destinataire s'affiche au format texte dans le navigateur Internet.. Pour mettre à jour les textes de menu "Actualiser" ou "générer" de nouveau les pages d'appareil du serveur Web". — Possibilités de sélection pour le type de destinataire : "---": Pas de message à ce destinataire. "E-Mail": Destinataire configuré pour les messages électroniques. — La valeur de réglage "Seulement urgent" sert de filtre lors de l'envoi des messages de défaut. — La valeur de réglage doit correspondre à l'adresse de messagerie du destinataire. — Valeur par défaut: destinataire @example.com Valeurs de réglage: 49 caractères max. 27 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n28. Etat installation Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Réglages > Etat installation Remarque Il faut procéder à ces réglages si le serveur Web doit émettre régulièrement un message d'état par courriel. Point de donnée Explications, exemple Heure de transmission La valeur de réglage correspond à l'heure à laquelle l'état d'installation doit être envoyé (une fois par 24 heures). — La valeur de réglage correspond à l'intervalle en jours pour la transmission de l'état de l'installation. Le premier état d'installation est émis après expiration du premier intervalle, et ensuite en fonction de la fréquence de l'appel. Si Fréquence de l'appel = 0, l'émission d'états d'installation est désactivée. — Filtre pour l'envoi d'états d'installation. Le réglage "Urgent" envoie l'état d'installation à tous les destinataires actifs. Le réglage "Pas urgent" envoie l'état d'installation uniquement aux destinataires dont la priorité de défaut est "Alle". — Temps d'attente avant envoi du premier état d'installation après mise en service (ou remise en service) du serveur Web. Il est possible de remplacer la valeur pour modifier le point de départ. — Valeur par défaut : 06:00 hh:mm Valeurs de réglage: 00:00...23:59 Fréquence de l'appel Valeur par défaut : 1d (day=jour) Valeurs de réglage: 0...255 d Priorité Valeur par défaut: Valeurs de réglage: /Pas urgent Urgent Urgent Nouveaux rapport Valeur par défaut : 0d (day=jour) Valeurs de réglage: 0...255 d 28 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n29. Données de consommation Le serveur Web dispose d'une fonctionnalité de relevé sous forme d'un fichier répertoriant les données de consommation. Pour plus d'informations, cf. chapitre 5. Informations sur les installations Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Réglages > Données de consommation > Information installation Remarque Ces réglages permettent de définir des champs de données personnalisés, une représentation partielle et une date de relevé principale pour les fichiers de données de consommation. Point de donnée Explications, exemple Désignation du serveur Web ou de l'installation — Ligne d'en-tête du fichier de relevés — Les lignes d'information sont écrites dans le fichier de relevés de consommation. Elles peuvent être utilisées librement, pour par exemple identifier l'expéditeur avec l'adresse postale et internet de l'installation. — Valeur par défaut: (vide) Valeurs de réglage : 49 caractères max. chaque Dernier Ligne de pied de page du fichier de relevés — Nom installation Valeur par défaut: Valeurs de réglage: caractères max. (vide) 20 Premier Valeur par défaut: Valeurs de réglage: caractères max. (vide) 49 Information ligne 1…10 Valeur par défaut: (vide) Valeurs de réglage:max. 49 caractères Suppression compteur Valeur par défaut: Valeurs de réglage: Oui Non Non, Date d'échéance Valeur par défaut: 31 décembre Valeurs de réglage: 1er Janvier…31 Décembre. Envoi date d’échéance Valeur par défaut: Valeurs de réglage Marche Arrêt Arrêt, Supprimer la section de remplacement de compteur dans le fichier de relevés de consommation — Date de relevé principale, valable pour toutes les entrées à impulsion des WRI982 et tous les compteurs M-Bus. Si les compteurs M-Bus disposent d'une date de relevé différente, celle-ci est ignorée. En général, la date est réglée sur le dernier ou le premier jour du mois. La date de relevé n'est dans tous les cas transmise au serveur Web que le 3ème jour du mois. — Activation de l'envoi de la date de relevé principale — 29 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n30. Récepteurs Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Réglages > Données consommation > Destinataire > Destinataire E-Mail 1…2 Remarques Ces réglages définissent les modalités d'envoi du fichier de relevés par courriels. La signature des courriels (nom, adresse de l'expéditeur, etc.) est réglée sous "Réglages > Communication > E-mail"." Ces réglages sont indépendants de ceux des destinataires de messages (Chapitre Destinataire message 1…4). Point de donnée Explications, exemple Adresse e-mail La valeur de réglage doit correspondre à l'adresse de messagerie du destinataire des relevés de consommation. Valeur par défaut: mailrecipient @example.com Valeurs de réglage: max. 49 caractères — Intervalle de transmission L'intervalle d'émission détermine la fréquence d'envoi des données de consommation au Valeur par défaut: Jamais destinataire de messagerie. Le réglage Valeurs de réglage: "Jamais" désactive l'envoi. Jamais, — Journellement, Hebdomadaire, Mensuel Format fichier Valeur par défaut: Valeurs de réglage .xml, .csv .xml (vide), Test récepteur Valeur par défaut: Valeurs de réglage: commande Remarques -----, Le format de fichier détermine la forme sous laquelle le fichier de relevés est transmis en pièce jointe par courrier électronique. Si l'on choisit les deux formats, deux fichiers sont transmis en pièce jointe. Le réglage (vide) désactive l'insertion du fichier en pièce jointe. — L'exécution de "Test récepteur" permet de tester la connexion avec le destinataire sélectionné. — Règles pour l'intervalle d'émission: L'envoi a lieu en général dès que le serveur Web a fini de collecter les données. "Journellement" signifie entre 5 et 10 heures. "Hebdomadaire" signifie le dimanche (entre 5 et 10 heures) "Mensuel" signifie le 3ème jour du mois (entre 5 et 22 heures). Pour une "Facturation en fin d'année", on peut choisir un envoi "mensuel" : les 11 fichiers de relevés reçus avant la fin de l'année peuvent servir de sauvegarde, ou à facturer précisément la consommation au mois près en cas de changement de locataire. 30 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n31. Défauts Il faut procéder à ces réglages si le serveur Web doit émettre un message par courriel en cas de défaut. Local Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Réglages > Défauts > Local Remarque Les défauts "locaux" se rapportent aux défauts du serveur Web. Point de donnée Explications, exemple Type message envoyé Apparition: L'apparition d'un défaut déclenche un message. Apparition/Disparition: Un message est généré en conséquence à l'apparition et à la disparition du défaut. Un défaut du serveur Web est signalé par la LED . Valeur par défaut: Apparition Valeurs de réglage: Apparition, Apparition/Disparition — Distant Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Réglages > Défauts > Distant Remarque Les défauts "Distant" concernent les appareils KNX et sont reçus par le bus KNX. Point de donnée Explications, exemple Type message envoyé Apparition: l'apparition d'un défaut déclenche un message. Apparition/Disparition: Un message est généré en conséquence à l'apparition et à la disparition du défaut. Le "type de message envoyé" concerne les défauts des appareils du réseau KNX (bus) qui figurent dans la liste des appareils du serveur Web. Un défaut des appareils KNX est signalé par la LED . Valeur par défaut: Apparition Valeurs de réglage: Apparition, Apparition/Disparition — 31 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n32. Textes Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Réglages > Textes Point de donnée Explications, exemple Nom Textes d'installation personnalisables, affichés par le serveur Web et transmis dans les messages. Pour mettre à jour les textes de menu "Actualiser" ou "générer" de nouveau les pages d'appareil du serveur Web". Valeur par défaut: OZW772.01 OZW772.04 OZW772.16 OZW772.250 Valeurs de réglage: 20 caractères max. 2.5.3 — Réglages de la page opérateur "Destinataires messages" Destinataires messages Pour chaque destinataire, on peut définir les plages horaires d'émission des messages. Remarque Il faut procéder à ces réglages facultatifs si le serveur Web doit émettre un message par courriel en cas de défaut. Envoie messages Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Destinataires messages > Destinataire message 1 > Envoie messages Point de donnée Explications, exemple Lundi...Dimanche, Jour d'exception Chaque destinataire dispose d'un programme horaire permettant de programmer jusqu'à 3 plages horaires par jour (jour de semaine ou d'exception), pendant lesquelles le serveur transmet des messages. Si l'on conserve la valeur par défaut, les messages sont envoyés tout le temps. Valeur par défaut: Lundi, 00:00 Marche.... Jour d'exception, 00:00 Marche … Valeurs de réglage: Lundi...dimanche, Jour d'exception 00:00…24:00 Arrêt / Marche 32 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n33. Remarques Vac. / jours exception Les points de commutation sont sélectionnés à l'aide de cases à cocher . Les points de commutation d'un jour peuvent être copiés sur d'autres jours en cliquant sur Copier . Avant d'écrire les données, il faut les trier et les vérifier en cliquant sur Vérifier . Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Destinataires messages > Destinataire message 1…4 > Vac. / jours exception Pendant les vacances, aucun message n’est envoyé. Les périodes d'envoi qui s'appliquent aux jours d'exception sont celles définies sous "Envoie messages" pour le jour d'exception. Remarques Les règles suivantes s'appliquent en général : Les messages apparus en dehors des périodes d'envoi sont retransmis lors de la prochaine période d'envoi. Si un jour d'exception tombe dans une période de vacances, il est traité comme jour d'exception Il est possible de spécifier une répétition annuelle des Vac. / jours exception Point de donnée Explications, exemple Entrée 1...16 Chaque destinataire dispose d'un calendrier pour la saisie des congés et jours d'exception dans l'année. Il est possible d'entrer les heures et dates de début et de fin des périodes. Si l'on sélectionne "Annuellement", les périodes se répètent d'année en année. Valeur par défaut: --Valeurs de réglage: Début Fin Cause Annuellement 33 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n34. Remarques Les entrées actives sont sélectionnées à l'aide de cases à cocher . Pour définir des points de commutation répétés d'une année sur l'autre, cocher la case "Annuellement" . Avant d'écrire les données, il faut les trier et les vérifier en cliquant sur Vérifier. 34 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n35. 2.6 Mise en service Composants réseau Mise en service des composants réseau Le serveur Web peut être exploité par un PC exécutant un navigateur Internet en réseau local (LAN) ou via Internet. Cette figure illustre une application type d'exploitation via internet et un réseau local. Si un PC est raccordé au réseau local, il est possible d'utiliser la fenêtre des paramètres de connexion pour l'attribution de l'adresse IP, du masque de sousréseau, de la passerelle par défaut et du serveur DNS prioritaire. 2.6.1 Poste de travail en réseau local (LAN) Poste de travail Il faut procéder à ces réglages sur le poste de travail si le serveur Web doit être exploité par un PC exécutant un navigateur Web sur le réseau local (LAN) : Adresse IP Masque de sous-réseau Remarque Les réglages dépendent du type de réseau et d'application. Les différentes variantes sont décrites au chapitre 7.1.1. 35 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n36. 2.6.2 Routeur Routeur Il faut procéder aux réglages du routeur ci-dessous si: l'accès au serveur s'effectue depuis un PC hors du réseau local en cas de défaut, un message doit être envoyé par e-mail. Remarque L'accès à distance (routeur DSL avec connexion internet) doit avoir été préalablement configuré. L'exploitation via internet présuppose de disposer d'une adresse IP fixe ou d'un routeur compatible DynDNS muni d'un compte correspondant. Réglages : NAT/PAT: traduction d'adresses IP et ports privés en adresses et ports publics DynDNS: si aucune adresse IP publique n'est disponible, il faut communiquer l'adresse IP dynamique de la connexion Firewall: L'accès à l'installation doit être garanti Remarque Les réglages dépendent du type de réseau et d'application. Les différentes variantes sont décrites au chapitre 7.1.2. 36 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n37. 2.7 Contrôle des fonctions Test de fonctionnement Une fois que tous les paramètres ont été réglés sur le serveur Web et les appareils KNX, il faut vérifier les connexions. LAN Le test de fonctionnement sur LAN s'effectue par le biais d'un PC en réseau local. Lorsque l'on saisit l'adresse IP locale du serveur Web, la boîte de dialogue d'ouverture de session de ce dernier doit apparaître (voir Chapitre 2.2.2). Internet Le test de fonctionnement via Internet peut s'effectuer par le biais de participants itinérants disposant d'une connexion à Internet (Smartphone, téléphone mobile). Lorsque l'on saisit l'adresse IP publique ou le domaine de l'installation, la boîte de dialogue d'ouverture de session doit apparaître. Test envoie état installation Remarques Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Réglages > Destinataires messages Il faut procéder à ce test si le serveur Web doit transmettre un message ou un état d'installation par courriel en cas de défaut. Le test doit aussi être effectué si l'inhibition des messages est activée. Point de donnée Explications, exemple Test envoie état installation Sélectionner un destinataire pour tester la connexion avec ce dernier. — Au bout de quelques secondes l'affichage passe de "---" à Oui: message envoyé avec succès Non: Destinat. messages non atteint — La sélection de "Cause" affiche le résultat de "Etat de l'installation envoyé". Le réglage "Oui" affiche la raison "---" le réglage "Non" affiche la cause de l'erreur. S'il y a plusieurs erreurs, la cause de la première s'affiche. — Valeur par défaut: --Valeurs de réglage: Destinataire message 1..4 Etat de l'installation envoyé Valeurs d'affichage : ---, Oui, Non Cause Valeurs d'affichage : ---, Câble réseau, Réglage DNS, Adresse serveur Mail, Port serveur Mail, Adresse E-Mail destinataire, Authentification serveur Mail Voir le tableau ci-après Cause : origine de l'anomalie et dépannage Une cause de défaut peut avoir différentes origines dont dépend le dépannage. Cause Origine de l'anomalie Dépannage --- Pas d'erreur --- Câble réseau Pas de câble réseau ou aucun réseau actif n'est raccordé. Raccorder un câble ou un réseau actif. Les LED doivent s'allumer lors d'une connexion Ethernet. Réglage DNS Impossible de joindre le serveur DNS ou la connexion réseau n'est pas assurée. Vérifier le réglage du serveur DNS, de la passerelle par défaut ou de la connexion réseau. 37 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n38. Suite du tableau page suivante Cause Le serveur DNS ne reconnaît pas l'adresse du serveur de messagerie Vérifier les réglages de l'adresse serveur mail, de la passerelle par défaut ou la connexion réseau. N° du port du serveur mail Le serveur de messagerie rejette la connexion ou ne répond pas. Vérifier le numéro de port du serveur mail. Il se peut que le serveur Proxy de l'entreprise bloque la connexion à internet. Adresse E-Mail destinataire Adresse e-mail incorrecte. Vérifier l'adresse e-mail. Authentification serveur Mail Remarque Dépannage Adresse serveur mail Test des destinataires des fichiers de relevés Origine de l'anomalie Le serveur de messagerie rejette la connexion. Les serveurs de messagerie ne se comportent pas de manière uniforme. La cause "Authentification serveur Mail" regroupe par conséquent différents défauts. Un serveur de messagerie crypté (TLS = Transport Layer Security) peut ne pas être pris en charge. Vérifier si "Identification serveur mail = Oui" ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe. Une "Adresse mail émetteur" incorrecte peut aussi provoquer cette erreur. Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Réglages > Données consommation > Destinataire > Destinataire E-Mail 1…2 Il faut procéder à ce test si le serveur Web doit transmettre des relevés de consommation par courriel. Point de donnée Explications, exemple Test récepteur L'exécution de "Test récepteur " permet de tester la connexion avec le destinataire sélectionné. — Au bout de quelques secondes l'affichage passe de "---" à Oui: message envoyé avec succès Non: Destinataire messages non atteint — Valeur par défaut: --Valeurs de réglage:---, Commande Envoie données de consommation Valeurs d'affichage : ---, Oui, Non 38 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n39. Cause Valeurs d'affichage : ---, câble réseau, Réglage DNS, Adresse serveur Mail, Port serveur Mail, Adresse E-Mail destinataire, Authentification serveur Mail Si l'on sélectionne "Cause", le résultat de "Test récepteur" s'affiche. Avec le paramètre "Oui" la cause adopte la valeur "---" Si l'on sélectionne "Non", la cause de l'anomalie s'affiche. S'il y a plusieurs anomalies, la raison de la première s'affiche. — 39 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n40. 2.8 Masquer les appareils Autres réglages Il possible de spécifier si chaque appareil de la liste sous "Accueil" peut être exploité ou non. Procédure : Sélection de la fonction "Pages des appareils Web" Sélectionner l'appareil à masquer Cliquez sur Cacher Remarque Pour rafraîchir l'affichage, sélectionner Actualiser. La représentation des compteurs risque d'en être affectée dans le fichier de relevés (voir chapitre , sections relatives au remplacement de compteur et à la valeur de début du serveur Web). Suppression historique Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Réglages > Défauts Remarque Il est conseillé d'effacer l'historique à la fin de la mise en service. Point de donnée Explications, exemple Suppression historique Effacement de l'historique de tous les événements et messages. "Oui" est un état temporaire, c'est-à-dire qu'au bout d'environ 2 secondes, ce réglage revient automatiquement sur "Non". Valeur par défaut: Non Valeur de réglage: oui — 40 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n41. 2.9 Dernière vérification 2.9.1 Contrôle des anomalies Affichage de défaut La LED d'affichage des défauts indique le statut de l'installation. Remarques Après la mise en service, aucun défaut ne doit être présent. Pour en savoir plus sur les défauts, reportez-vous au Chapitre 3.3. Pas de défaut En l'absence de défaut, la LED reste verte. Défaut En présence d'un défaut, la LED passe au rouge. Le défaut le plus sévère de l'installation est signalé : 2.9.2 Opérations finales sur le serveur Web Opérations finales Il s'agit d'effectuer les derniers contrôles de fonction, de monter le capot et de vérifier les LED. Remarque Pour connaître les éléments d'affichage et de commande, cf. Chapitre 1.2. Procédure : Débrancher le câble USB Désactiver l'inhibition des messages et le mode adressage : – le commutateur 8 doit être en position "Off" – La LED rouge du mode d'adressage doit être éteinte Monter le couvre-bornes Appuyer sur la touche Télécommande pendant plus de 6 secondes: – Le serveur Web envoie un état d'installation aux destinataires définis clignote en cas de problèmes de communication – La LED de défaut La LED d'activité doit s'allumer en vert La LED de défaut doit être éteinte 41 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n42. 2.10 Restaurer l'état à la livraison Etat à la livraison Il est possible de réinitialiser le serveur Web avec les valeurs à la livraison. Cette opération peut être effectuée si l'on transfère un serveur Web dans une autre installation. Procédure : Appuyez simultanément (pression "longue", > 6 secondes) sur les touches "Télécommande" et "Prog" La diode "On" s'éteint. Le serveur web redémarre Attendre que le serveur Web soit prêt à fonctionner (la LED d'activité s'allume en vert) Remarques La restauration de l'état à la livraison : Réinitialise tous les réglages avec les valeurs par défaut Efface les schémas d'installation Efface la liste des appareils Efface les fichiers chargés Efface les messages non envoyés Les données d'historique sont par contre conservées: elles doivent être supprimées manuellement (cf. chapitre 2.8) Remarque L'adresse KNX et l'adresse IP Ethernet du serveur sont aussi réinitialisées. 2.11 Mises à jour logicielles On établit une distinction entre : la mise à jour des définitions du système, visant à intégrer les descriptions de nouveaux appareils dans le serveur Web les mises à jour de firmware, destinées à la mise à niveau logicielle du serveur. Une mise à jour du firmware peut aussi comporter de nouvelles descriptions d'appareils (définitions du système) Remarques Le serveur Web est compatible avec un grand nombre d'appareils KNX qu'il identifie par le biais de descriptions d'appareils. Un catalogue multilingue contient tous les textes du serveur Web et des descriptions d'appareils. Les définitions du système sont mises à jour facilement via le navigateur internet. La procédure est décrite au chapitre , paragraphe "Chargement des définitions du système". Pour mettre à jour le firmware, il est nécessaire d'intervenir sur le serveur Web. La procédure est communiquée lors de la parution d'une mise à jour. 42 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n43. 3 Exploitation avec le navigateur web Ce chapitre décrit l'exploitation du serveur Web et des appareils raccordés. 3.1 Vue d'ensemble Vue d'ensemble L'exploitation de l'installation s'effectue à l'aide d'un PC, d'un smartphone ou d'un téléphone portable disposant d'un navigateur Web compatible, par le biais d'une interface USB, d'une connexion LAN/Ethernet ou d'Internet. Liaison Dans la barre d'adresse du navigateur, il faut saisir l'adresse IP de l'interface (USB, Ethernet), ou le nom de domaine de l'installation. Connexion On procède ensuite à la connexion au serveur : Nom utilisateur Mot de passe 43 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n44. Ouverture de session automatisée La connexion peut être automatisée en saisissant directement les informations de connexion dans la barre d'adresse comme ci-dessous. Format : <adresse IP>/main.app?user=<nom d'utilisateur>&pwd=<mot de passe> Exemple: 10.169.9.121/main.app?user=Administrator&pwd=Password "Deep Link" Pour accéder directement à une page subordonnée sans passer par la navigation, on peut créer et enregistrer ce que l'on appelle un "Deep Link". Le plus simple est de copier l'URL de la page en question et de remplacer l'ID de session du navigateur par le nom d'utilisateur et le mot de passe. Exemple URL d'origine : http://192.168.250.1/main.app?SessionId=f9d53187-2868-4a6b-8b209eca4e859a4d&section=popcard&id=637&idtype=4 Pour l'utiliser comme "Deep Link" : http://192.168.250.1/main.app?user=Administrator&pwd=Password&section=po pcard&id=637&idtype=4 Les informations entrées au format "user=<Nom utilisateur>&pwd=<Mot passe>", doivent correspondre aux identifiants de connexion actuels. 44 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n45. 3.2 Exploitation de l'installation Exploitation de l'installation Cliquer sur "Accueil" pour afficher les appareils exploitables. 3.2.1 Exploitation des appareils KNX Exploitation des appareils KNX Sélectionner l'appareil dans le menu à gauche. Le serveur Web affiche le niveau supérieur de l'arborescence. Vous pouvez, à partir de là, naviguer dans l'ensemble des pages opérateur, schémas d'installation et points de donnée. Exemple de page opérateur Chemin: Accueil > 0.2.10 Appareil > Régime d'ambiance 3.2.2 Exploitation du serveur Web Exploitation du serveur Web Sélectionner le serveur dans le menu à gauche. Le serveur Web affiche le niveau supérieur de l'arborescence. Vous pouvez, à partir de là, naviguer dans l'ensemble des pages opérateur et des points de donnée. 45 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n46. Heure / Date Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Heure / Date Remarque Il est possible de modifier l'heure/ la date en cours de fonctionnement. Si le serveur Web est configuré comme Esclave sans réglage à distance (cf. chapitre 2.5.1), l'heure est remplacée par celle du maître. Point de donnée Explications, exemple Jour/heure Valeur par défaut: 1.1.2005 Valeurs de réglage: heure Date Destinataires messages Envoie messages 00:00 Les réglages partent de l'heure et de la date actuelles. Le jour est calculé automatiquement. Pour chaque destinataire, on peu définir les heures et les jours d'émission des messages. Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Destinataires messages > Destinataire message 1…4 > Envoie messages Point de donnée Explications, exemple Lundi...Dimanche, Jour d'exception Chaque destinataire dispose d'un programme horaire permettant de programmer jusqu'à 3 plages horaires par jour, pendant lesquelles le serveur transmet des messages aux destinataires correspondants. Valeur par défaut: 00:00 (marche) … Valeurs de réglage: 00:00…24:00 Off / On 46 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n47. Remarques Les points de commutation sont sélectionnés à l'aide de cases à cocher . Les points de commutation d'un jour peuvent être copiés sur d'autres jours en cliquant sur copier . Avant d'écrire les données, il faut les trier et les vérifier en cliquant sur Vérifier 47 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n48. Vac. / jours exception Chemin : Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Destinataires messages > Destinataire message 1…4 > Vac. / jours exception Point de donnée Explications, exemple Entrée 1...16 Chaque destinataire dispose d'un calendrier pour la saisie des congés et jours d'exception dans l'année. Les messages sont transmis pendant les jours qui ne sont pas définis comme vacances ou jours d'exception. Valeur par défaut: --Valeurs de réglage: Début Fin Cause Annuellement Remarques Les entrées actives sont sélectionnées à l'aide de cases à cocher . Pour définir des points de commutation répétés d'une année sur l'autre, cocher la case "Annuellement" . Avant d'écrire les données, il faut les trier et les vérifier en cliquant sur Vérifier 48 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n49. 3.2.3 Diagnostic sur le serveur Web Diagnostic Les informations suivantes sont nécessaires en cas de problème, pour identifier la version du produit et les réglages. Pour des informations sur les défauts, cf. Chapitre . Serveur Web Les informations d'appareil concernant le serveur servent à l'identifier. Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Informations appareils > Web-Server Point de donnée Explications, exemple Nom installation Type de serveur Web Version du logiciel Build Version du matériel Inhibition message Désignation du serveur Web ou de l'installation Référence du serveur Web (ASN) Version du logiciel du serveur Web Etat de révision du logiciel Version du matériel du serveur Web Indique la position du commutateur 8 " — 49 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n50. KNX Les informations suivantes indiquent les réglages et états actuels sur le bus KNX. Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Informations appareils > KNX Point de donnée Explications, exemple Plage Premier niveau du réseau KNX. La zone est attribuée par le coupleur de ligne. par défaut, la zone 0 est réglée sur le serveur. Ligne Deuxième niveau du réseau KNX La ligne est attribuée par le coupleur de ligne. Par défaut, la ligne 2 est réglée sur le serveur. Adresse appareil L'adresse d'appareil par défaut du serveur Web est 150 Horloge mode KNX "Maître“ ou "Autonome": L'heure est donnée par l'horloge à quartz du serveur Web "Esclave": Le serveur Web récupère l'heure du maître d'horloge Horloge esclave KNX Si le réglage est "Horloge esclave KNX" = "oui", l'heure du serveur Web peut modifier l'heure du maître d'horloge du réseau KNX. "oui" n'est pertinent que si "Synchronisation heure" = "Esclave du Bus" Nombre maximal d'appareils sur le bus KNX pouvant être supervisés par le serveur Web Nombre d'appareils max. Nombre d'appareils Nombre effectif d'appareils sur le bus KNX supervisés par le serveur Web Dernier changement Heure de dernière modification de la liste des appareils — 50 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n51. Ethernet Au besoin, les informations suivantes peuvent être récupérées sur Ethernet pour analyser les défauts : Elles indiquent les réglages actuels dans le sous-réseau. Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Informations appareils > Ethernet Point de donnée Explications, exemple Adresse IP Adresse IP du serveur Web. L'adresse IP du serveur Web sur Ethernet est réglée en usine sur 192.168.2.10 Le masque de sous-réseau définit la taille du sous-réseau. La valeur 255 masque la partie réseau, la valeur 0 la partie appareil de l'adresse IP dans le sousréseau. Seuls des appareils dont l'adresse IP comporte une partie réseau identique peuvent communiquer directement les uns avec les autres. Le masque de sous-réseau IP par défaut du serveur Web est 255.255.255.0 Masque de sous réseau Passerelle par défaut La passerelle standard relie le sous-réseau du serveur Web avec d'autres réseaux, comme Internet. En général, le routeur sert de passerelle standard. Serveur DNS principal Il est nécessaire pour l'envoi de messages électroniques. En général, le routeur sert aussi de serveur DNS pour le serveur Web. Serveur DNS secondaire Le serveur DNS secondaire ne soit être défini que dans le cadre de systèmes redondants et rester généralement vide. Adresse physique L'adresse physique (adresse MAC) est un identifiant unique de l'interface Ethernet. 51 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n52. 3.3 3.3.1 Vue d'ensemble des défauts Défauts Vue d'ensemble La fonction "Défauts" indique le défaut le plus sévère de chaque appareil dans la liste des appareils. Elle est disponible pour tous les niveaux d'accès. Les informations suivantes permettent d'identifier le défaut : Défaut Nom de l'appareil Info sur défaut (date, heure, code). Texte de défaut Adresse appareil Type d'appareil Remarques Pour une vue d'ensemble des défauts, cf. Chapitre 8.2. Les défauts des appareils KNX sont décrits dans leur documentation respective. Le symbole permet d'accéder directement à la commande de l'appareil correspondant. 3.3.2 Défauts des appareils Il est possible d'obtenir des informations détaillées sur tous les défauts via le menu "Accueil". Défauts de type local Tous les défauts des appareils sélectionnés sont affichés. Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Défauts actuels > Local Point de donnée Explications, exemple Défaut 1...10 Affichage pour chaque défaut : Info sur défaut (date, heure, code de défaut) Texte de défaut Acquitter les défauts Valeur par défaut: Valeurs de réglage: Non Non Oui/ La valeur de réglage "oui" permet d'acquitter les défauts sur le serveur (effet identique à la touche "Télécommande" ). "Oui" est un état temporaire, c'est-à-dire qu'au bout d'environ 2 secondes, ce réglage change automatiquement sur "Non". 52 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n53. Défauts Système Le défaut le plus sévère de chaque appareil sur le bus KNX est affiché. Chemin: Accueil > 0.2.152 OZW772.01 > Défauts actuels > Distant > Défaut 1…n Point de donnée Défaut 1..n Remarque Explications, exemple L'option "Défaut 1... n" affiche : Nom de l'appareil, Info sur défaut, Texte de défaut, Plage, Ligne, Adresse appareil, Type d'appareil Les défauts des appareils KNX sont décrits dans leur documentation respective. 53 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n54. 3.4 Transfert de fichier La fonction "Transfert de fichiers" sert à: Exporter des relevés de consommation Exporter l'historique des messages au format Excel ou texte. Charger des documents d'installation dans le serveur Web Charger des logos Charger des définitions système Exportation de relevés de consommation Remarque Outre l'exportation décrite ici, on peu aussi joindre le fichier de relevés dans un courrier électronique. Procédure : Sélectionner Transfert de fichier dans la navigation primaire. En fonction du format de sortie souhaité (CSV ou XML), cliquer sur le symbole en regard du document adéquat. La fenêtre d'enregistrement de fichier apparaît. Ouvrir le fichier avec l'application ou l'enregistrer à l'endroit souhaité. Remarques Le fichier de relevés est généré au moment de son exportation. Le format CSV permet de retraiter le fichier dans un programme qui reconnaît les données séparées par des virgules. Le format XML convient pour retraiter le fichier dans MS Excel ou un autre programme compatible. La génération des fichiers de facturation est expliquée au Chapitre 5 . 54 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n55. Sauvegarder l'historique des messages Procédure : Sélectionner l'historique des messages dans la navigation secondaire Cliquez sur le symbole en regard du document adéquat. Choisir TXT pour un format ASCII ou XLS pour un format Excel. La boîte de dialogue suivante s'ouvre. Ouvrir le fichier avec l'application ou l'enregistrer à l'endroit souhaité. Remarques L'exportation de l'historique des messages est disponible dans les niveaux d'accès Administrateur et Service. Si l'on réinitialise le serveur avec ses valeurs d'usine, l'historique des messages est conservé. 55 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n56. Données d'historique L'historique des messages contient les 500 événements les plus récents concernant les défauts, messages d'erreur et états d'installation. Il contient les Informations suivantes : Informations sur l'installation: 3. Nom install. 4. N° tél. install. Information par entrée: 5. Historique 6. Section installation (Device name (KNX bus address)) 7. Date d'apparition 8. Heure d'apparition 9. Code texte défaut 10. Date transmission 11. Heure transmission 12. Récept. message 13. Cause Charger des documents Procédure : Cliquez sur Ajouter puis sur Parcourir... Sélectionner le fichier adéquat Cliquer sur Lecture Remarques Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace libre pour charger le fichier. Le chargement de documents est disponible dans les niveaux d'accès Administrateur et Service. 56 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n57. Chargement de logos Procédure : Sélectionner l'option Logos dans la navigation secondaire. Sauvegarder au besoin le ou les logos existants (voir procédure ci-dessous). Cliquer sur le symbole . Sélectionner le fichier adéquat. Respecter les dimensions maximales (cf. remarques). Cliquez sur la touche Lecture . Recharger le contenu de la page depuis le serveur Web (Internet Explorer, Firefox: CTRL+F5; ceci a pour effet de vider les anciennes données du cache du navigateur). Procédure de sauvegarde des logos : Cliquer directement sur "Logo 1" ou "Logo 2". La fenêtre du navigateur s'ouvre avec le logo. Cliquez avec le bouton droit sur l'image du logo et choisissez l'option "Enregistrer l'image sous" pour l'enregistrer à l'endroit voulu. Remarques Le transfert de fichier des logos est disponible dans les niveaux d'accès Administrateur et Service. Formats de fichier autorisés : PNG, GIF, JPG, BMP Les dimensions maximales du logo de gauche (logo 1) sont de 625 x 54 Pixel. Les dimensions maximales du logo de droite (logo 2) sont de 200 x 54 Pixel. Si le serveur Web est réinitialisé avec ses réglages usine, les logos d'origine sont restaurés. La zone réservée au logo se colore lorsque l'on parcourt la zone d'affichage avec le pointeur de la souris. 57 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n58. Charger des définitions système Procédure : Sélectionnez Définitions système dans la navigation secondaire. Cliquez sur le bouton Mise à jour Sélectionner le fichier adéquat. Cliquer sur Lecture . Eteindre puis redémarrer le serveur Web. Après chargements des définitions système, il faut de nouveau générer les appareils. Remarques Définitions système Le transfert de fichier des définitions système est disponible dans les niveaux d'accès Administrateur et Service. Le chargement et l'installation des définitions système peut durer plus de 5 minutes. Les définitions système comprennent les éléments suivants: Descriptions d'appareil (Device Descriptions) Catalogues de textes dans chaque langue Catalogue des unités Les pages Web des appareils utilisent les définitions système qui ont été chargées pour afficher correctement les appareils et les menus. Les définitions doivent être compatibles avec la version du logiciel du serveur. Toute combinaison non autorisée provoque l'apparition d'un message d'explication et les anciennes définitions sont conservées. 58 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n59. 4 Visualisation d'installations 4.1 Vue d'ensemble Les serveurs Web OZW772... permettent de visualiser et d'exploiter l'installation technique du bâtiment par le biais d'une ou de plusieurs pages Web. Chargement de schémas d'installation Pour les applications standard des appareils de la gamme Synco™ 700 et les régulateurs d'ambiance RXB/RXL, il est possible de charger des schémas d'installation dans un format compatible internet depuis la plateforme en ligne HIT (HVAC Integrated Tool de Siemens). Création de pages Web d'installation Vous pouvez créer vos propres pages Web d'installation, et aussi adapter et enrichir des schémas d'installation préalablement chargés. Eléments des pages Web Les pages Web d'installation sont créées au moyen des éléments suivants : Image de fond Eléments de points de donnée Eléments de textes Eléments de lien Schémas partiels Les éléments de point permettent de rendre exploitables et consultables les valeurs en lecture/écriture des appareils sur KNX. Mode édition /visualisation Les pages Web d'installation sont créées en ligne dans le navigateur Internet. L'ingénieur graphiste muni des droits d'administrateur les fait passer pour ce faire en mode édition. Pendant la phase d'édition, les autres utilisateurs ne peuvent charger et exploiter que la dernière version enregistrée de la page. Lorsque l'on enregistre les modifications, la page Web repasse en mode visualisation. A partir de cet instant, tous les utilisateurs peuvent la charger en ligne sous sa version actualisée. 59 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n60. 4.2 Exemple de page Web d'installation Image de fond Toutes les surfaces, symboles et le schéma Elément de point de donnée Elément de texte Deux éléments de point : Consigne chauffage (orange), température (jaune) Elément de lien Lien vers un autre graphique Texte explicatif 60 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n61. 4.3 Caractéristiques de pages Web d'installation Image de fond Une page Web d'installation se compose d'une zone d'affichage que l'on peut agrandir pour insérer des éléments. La zone d'affichage a une dimension minimale de 800 px (largeur) et 580 px (hauteur) Si l'on ne sélectionne pas d'image de fond, un fond transparent s'affiche en arrièreplan de la zone. On peut agrandir à volonté la zone d'affichage en fonction de la taille de l'image de fond choisie. Types de fichier compatibles : png, jpg, gif et bmp; nous déconseillons bmp en raison de la taille du fichier. Position dans la navigation secondaire Plusieurs pages Web d'installation s'affichent de haut en bas dans la navigation secondaire en fonction de leur "Position". Au niveau de l'accueil ou d'un dossier d'appareil, la page Web est générée et affichée avec "Position" =1. On peut définir la "Position" dans la navigation secondaire via "Nouveau > Propriétés > Position", et pour les pages existantes, via "Propriétés > Position". Premier plan/arrière plan Les niveaux au sein d'une page sont régis comme suit : L'image de fond est située en arrière-plan Les schémas partiels sont placées un niveau en avant de l'image de fond Les autres éléments sont placés un niveau en avant des deux éléments précédents Au sein des schémas partiels et des autres éléments, le dernier élément inséré se superpose à l'élément précédemment inséré. Plus précisément : Si lors d'une opération d'édition, on supprime un élément et que l'on en insère un autre, ce dernier intègre le niveau de l'élément supprimé. Ce niveau n'est pas forcément le niveau qui se trouve au premier plan de tous. Pour être sûr que l'élément inséré sera placé au tout premier plan, il faut lancer une nouvelle opération d'édition (cliquer sur OK pour terminer l'opération en cours, puis cliquer de nouveau sur Edition). Afficher/masquer des éléments Si un appareil lié à des pages Web d'installation est masqué, les pages concernées sont également masquées. Si l'appareil est actualisé, il apparaît de nouveau, et les pages correspondantes s'affichent également (voir remarque importante au Chapitre 2.8). Suppression Si un appareil est supprimé, les pages Web associées sont définitivement effacées. Les mêmes conditions s'appliquent si le serveur Web est réinitialisé avec ses réglages par défaut. Modification de la configuration du régulateur Chaque modification de configuration du régulateur provoque un écart entre le régulateur et sa représentation dans le serveur Web. Il en va de même pour les pages Web d'installation qui contiennent des éléments de point qui accèdent au régulateur via son image dans le serveur Web. Après modification de la configuration du régulateur, il faut exécuter "Actualiser" (pour la procédure, cf. Chapitre 2.4). Grandeurs de référence Un serveur Web peut gérer autant de pages Web que l'on souhaite. Il dispose de 180 Mo d'espace disque. Pour économiser de l'espace, il faut faire particulièrement attention à la taille des fichiers graphiques. La capacité de stockage actuellement disponible peut être consultée sous "Transfert de fichier > Documents") Une page Web d'installation peut contenir jusqu'à 100 éléments de même type (par exemple 100 éléments de points de donnée). 61 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n62. 4.4 Barre d'outils Remarque Les menus décrits ci-dessous ne sont visibles et accessibles qu'au niveau d'accès "Administrator". Mode visualisation, aucune page Web disponible La barre d'outils suivante s'affiche pour la page d'accueil et les dossiers d'appareil, lorsqu'aucune page Web n'a encore été créée: Menu Nouveau Importer Mode visualisation, page Web disponible Lorsqu'un page Web est disponible, la barre d'outils se présente comme suit : Menu Propriétés Nouveau Importer Editer Copier Exporter Supprimer Mode Edition Description Boîte de dialogue des propriétés de la page Web. Options de saisie comme pour "Nouveau". L'option "Remplacement des pointd de données" permet en outre d'adresser des points identiques sur un autre appareil (adresse KNX). Création d'une autre page Web d'installation Importation d'une page Web d'installation archivée Passer en mode Edition Copier la page Web sélectionnée sur un autre dossier d'appareil Exporter la page Web sélectionnée sous forme d'archive .tar Suppression d'une page Web d'installation Cliquer sur Editer pour faire passer la page Web en mode édition. La barre d'outils se présente comme suit : Menu Point de donnée Texte Lien Schéma partiel Niveaux d'accès Description Création d'une nouvelle page Web d'installation Importation d'une page Web archivée Les pages Web d'installation sont archivées et importées au format .tar. Description Intégration d'éléments de point dans la page Web. Un élément de point se compose de deux champs : valeur de point d'un appareil connecté via KNX ou du serveur Web Texte du point Insertion d'un texte libre (d'une ligne) dans la page Web Le texte est entré dans le champ "Affichage du nom" Insertion d'un hyperlien vers une autre page Web d'installation, un document ou page Web externe Insertion d'un schéma supplémentaire dans la page Web. L'option "Lien externe" permet d'insérer des images externes actualisées (provenant d'une webcam, par exemple) La création et la modification de pages graphiques sont réservées au niveau d'accès "Administrator". Tous les niveaux d'accès disposent des mêmes droits pour l'exploitation et la supervision. 62 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n63. 4.5 Importation de schémas d'installation compatibles Web L'outil HIT permet de charger et d'importer dans le serveur Web des schémas d'installation Web pour les applications standard de Synco™ 700 et pour les régulateurs d'ambiance RXB et RXL. Conditions requises Télécharger le schéma d'installation depuis HIT La personne chargée de la création des pages a ouvert une session en tant qu'Administrateur Le serveur Web est connecté à un ou plusieurs appareils (Synco™ 700 ou régulateurs d'ambiance) sur le bus KNX Une application standard est chargée dans l'appareil Synco™ 700 ou le régulateur d'ambiance (ADA001 U1B HQ par exemple). La page Web pour Synco™ 700 ou le régulateur d'ambiance a été générée conformément au Chapitre 2.4 . Le serveur Web dispose ainsi des informations d'arborescence et de point de donnée de l’appareil et de l'application standard. Procédure sur la plate-forme en ligne HIT (HVAC Integrated Tool de Siemens): 1- Ouvrir la page www.siemens.com/hit 2- Choisir la version de HIT pour votre pays 3- Dans HIT, choisir "Applications". 4- Sélectionner le domaine d'application (chauffage, ventilation/climatisation, froid, terminaux). 5- Choisir une application standard pour Synco™ 700 (par exemple ADA001 U1B HQ), ou une application de régulation terminale pour les RXB/RXL. 6- Cliquer sur le symbole de document dans la colonne "Doc". 7- La boîte de dialogue "Documents de l'application" s'ouvre. 8- Dans la ligne "Schéma d'installation pour le poste de travail (ACS et OZW)" cliquer directement sur le symbole ZIP. 9- La fenêtre de chargement de fichier apparaît. 63 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n64. 10- Cliquez sur Ouvrir Le fichier archivé s'ouvre dans l'application ZIP. 11- Glisser/déposer le fichier .tar dans l'ordinateur. 12- Fermer le programme ZIP et la boîte de dialogue HIT. Le fichier .tar contenant le schéma d'installation Web est à présent enregistré sur votre ordinateur. Importer le schéma d'installation dans le serveur Web Procédure sur le serveur Web: 1- A partir du dossier d'Accueil, sélectionner le régulateur Synco™ dans la navigation secondaire. 2- Cliquez sur Importer. La boîte de dialogue d'importation s'ouvre ("nom du fichier (*.tar)"). 3- Cliquez sur "Parcourir..." pour rechercher le fichier archivé .tar sur votre ordinateur. 4- Cliquez sur Ouvrir. 5- Cliquez sur Lecture Un texte d'information s'affiche pendant l'importation du fichier, puis la fenêtre de propriétés s'ouvre. 6- Cochez la case sous "Remplacement des points de données". 7- Dans le menu déroulant, sélectionner l'adresse KNX du régulateur sur le bus dans lequel l'application standard est chargée. 8- Cliquez sur OK pour lancer l'opération. Le schéma d'installation est généré Résultat On peut exploiter et superviser le régulateur ou l'installation par le biais du schéma d'installation compatible Web. Celui-ci se présente par défaut comme suit : Les valeurs d'exploitation (régimes Auto, Confort, Pré-confort, etc. par exemple) sont représentées en rouge. Lorsqu'on les parcourt avec le pointeur de la souris, celui-ci prend la forme d'une main. Lorsque l'on clique, la fenêtre de réglage correspondante s'affiche. Les consignes s'affichent en orange, les valeurs mesurées en jaune. Remarque Pour des raisons de compatibilité, il peut arriver que certains points du régulateur ne puissent pas être représentés dans le schéma d'installation standard. Le texte du point signale que le point est introuvable. Sa valeur est remplacée par trois points d'interrogation "???" Une correction est alors nécessaire, décrite au Chapitre 4.6. 64 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012\n65. 4.6 Création de pages Web d'installation Vous pouvez créer intégralement vos propres pages Web. Il est sinon possible de modifier et d'enrichir des schémas d'installation importés (voir Chapitre 4.5). Ce chapitre présente toutes les opérations requises pour créer et formater une page Web d'installation personnalisée. Conditions requises La personne chargée de la création des pages a ouvert une session en tant qu'Administrateur. Le serveur Web est connecté à un ou plusieurs appareils Les pages Web du serveur Web et des appareils ont été générées comme indiqué au Chapitre 2.4 . Le serveur Web dispose ainsi des informations d'arborescence et de point de donnée. Création d'une page Web d'installation Nous allons créer ci-dessous une page Web d'installation et y insérer une image de fond. 1- Placez-vous au niveau du dossier d'accueil ou d'un dossier d'appareil. 2- Cliquez sur .Nouveau La boîte de dialogue de propriétés s'affiche. 3- Dans le champ Affichage du nom, attribuez un nom à la page Web (il apparaîtra ensuite dans la zone de navigation du serveur Web). 4- Dans le champ Image de fond, cliquez sur le crayon rouge. La boîte de dialogue d'ajout apparaît. 5- Cliquez sur "Parcourir..." pour rechercher l'image de fond souhaitée. 6- Cliquez sur Ouvrir. 7- Cliquez sur Lecture. Le nom de l'image sélectionnée s'inscrit dans le champ Image de fond. 8- Cliquez sur OK . La page Web d'installation est créée avec une image de fond. Ajouter un élément de point de donnée Nous allons ensuite insérer un élément de point dans la page que nous venons de créer. 1- Cliquez sur Editer. La page Web passe en mode édition. 2- Cliquez sur Point de donnée La boîte de dialogue Point de donnée s'affiche. 3- Dans le champ Adresse point de donnée, cliquez sur le crayon rouge. La boîte de dialogue Adresse point de donnée s'affiche. 4- Accédez au point de donnée en passant par l'appareil et les options de menu. 5- Sélectionnez le point de donnée Le chemin d'accès au point de donnée est entré dans son intégralité dans le champ Adresse point de donnée. 6- Spécifier les coordonnées X/Y du champ Point de donnée dans la zone d'affichage. 7- Adapter le format et la taille des champs de texte pour "Valeur point de donnée" et "Texte point de données". 8- L'option Aperçu permet de vérifier le formatage dans l'aperçu de la page Web. 9- Lorsque vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur OK. 10- Cliquez sur OK pour passer en mode visualisation. Le système charge la valeur du point et l'affiche. 65 / 122 Siemens Building Technologies Serveur Web OZW772... V4.0 CE1C5701fr 11.2012