7 causes de l'eau de piscine trouble et comment la nettoyer - Information - 2022\nEau de piscine trouble: causes, traitement et mesures préventives\nL'eau de piscine trouble ou laiteuse est causée par sept problèmes principaux: des niveaux de chlore inadéquats, un pH et une alcalinité déséquilibrés, des niveaux de dureté calcique (CH) très élevés, un filtre défectueux ou obstrué, les premiers stades d'algues, d'ammoniac et de débris. Cet article couvrira les sept principaux moyens d'éliminer cette eau trouble et de retrouver une piscine saine.\n7 façons d'éliminer l'eau de piscine trouble\nÉquilibrez les niveaux de chlore libre (FC).\nDébarrassez-vous des jeunes algues.\nSurveiller et équilibrer les niveaux de pH et d'AT.\nCorrigez les niveaux de dureté calcique (CH).\nNettoyez le filtre à contre-courant ou remplacez l'agent filtrant.\nRetirez les particules étrangères et les dépôts minéraux, frottez et passez l'aspirateur dans la piscine.\nCommencez par prendre une lecture de chlore libre et équilibrez-la\nLa première cause et la plus fréquente de l'eau trouble est la faible teneur en chlore libre. Un faible niveau de chlore libre indique que vous avez de la chloramine (chlore combiné) qui rend l'eau trouble, sent plus le chlore et ne peut pas désinfecter l'eau de votre piscine en tuant les germes et bactéries nocifs causant les algues et l'ammoniac.\nAinsi, si l'eau de votre piscine est trouble, la première chose à faire est de mesurer votre chlore libre ou combiné; vous pouvez obtenir la valeur du chlore combiné en déduisant la valeur du FC du chlore total.\nSi votre FC est inférieur à 3 ppm ou votre chlore combiné (CC) supérieur à 0,5 ppm, qu'il s'agisse d'une piscine d'eau salée ou non salée, FC est faible et vous devez immédiatement choquer votre piscine pour réparer l'eau trouble et tuer les bactéries avant algues ou ammoniaque dans votre piscine.\nSi vous avez une piscine d'eau salée et qu'elle est nuageuse, le dommage est déjà fait et augmenter le réglage du pourcentage dans votre générateur de chlore d'eau salée (SWCG) ou le temps de fonctionnement de votre pompe n'aidera pas beaucoup à nettoyer l'eau trouble. Vous devez éteindre votre SWCG et choquer manuellement votre piscine d'eau salée en utilisant du chlore fort, comme les piscines non salées.\nS'agit-il d'ammoniac ou d'algues qui démarrent?\nDans de rares circonstances, en particulier au début de l'été, lorsque les piscines s'ouvrent après la fermeture pour l'hiver, votre piscine peut avoir une eau très trouble et difficile à nettoyer. Les niveaux de FC et d'acide cyanurique tombent à zéro ou près de 0 ppm, il y a des niveaux de CC très élevés, et il y a une forte demande de chlore dans votre eau, mais les niveaux de FC n'augmenteront pas facilement, même après avoir ajouté beaucoup de chlore. Si vous remarquez ces signes dans votre piscine, vous avez de l'ammoniaque et vous devez utiliser beaucoup de chlore pour vous débarrasser de l'ammoniac dans votre piscine.\nLes premiers stades d'algues donnent à l'eau de la piscine un aspect trouble et terne. Pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'algues qui démarrent, effectuez un test de perte de chlore pendant la nuit (OCLT), qui se fait en ajoutant du chlore à l'eau de la piscine le soir lorsque le soleil est couché pour éviter d'épuiser le FC et en prenant le FC le lendemain matin. Si les niveaux de FC chutent de plus de 1 ppm pendant la nuit, le résultat est positif et vous avez des algues en train de démarrer - et plus tôt vous vous débarrasserez des algues, mieux ce sera. L'ammoniac et les algues sont le résultat de faibles niveaux de FC, et la seule façon de les éloigner de votre piscine est de maintenir des niveaux de FC appropriés.\nPlus de raisons pour lesquelles votre piscine est trouble\nProduits chimiques déséquilibrés: Un mauvais équilibre chimique peut signifier qu'il y a trop ou pas assez de chlore, ou que le pH, l'alcalinité, la dureté calcique ou les niveaux de stabilisant (acide cyanurique) sont déséquilibrés.\nFiltre défectueux: Une mauvaise filtration signifie que vous ne faites peut-être pas fonctionner votre filtre assez longtemps, que vous avez des cartouches filtrantes obstruées ou usées, ou qu'il y a du tartre sur le filtre, ce qui entraîne une mauvaise circulation de l'eau.\nFacteurs environnementaux, débris (particules) et dépôts minéraux: La poussière, le pollen et les feuilles peuvent s'accumuler dans votre filtre et entraver le processus de nettoyage. Les insectes, les excréments d'oiseaux et les eaux de ruissellement après une tempête ou une pluie contribuent également à l'eau de piscine trouble. L'eau de ruissellement apporte des minéraux, notamment des nitrates, des phosphates, des silicates et des sulfates dans votre piscine, ce qui peut rendre votre eau trouble.\nComment les produits chimiques de piscine inappropriés ou déséquilibrés causent-ils une eau trouble?\nLa chimie de la piscine est la partie la plus délicate de la gestion d'une piscine. L'utilisation de mauvais produits chimiques ou l'ajout de quantités incorrectes sont les principales causes de l'eau trouble et peuvent même conduire à des algues si des précautions supplémentaires ne sont pas prises.\nNiveaux de pH et de chlore inappropriés: Ce sont les coupables les plus courants. Le pH n'est pas directement associé à la turbidité de l'eau, mais il affecte le fonctionnement du chlore et d'autres produits chimiques dans votre eau. Un pH très élevé conduit généralement à une mauvaise dissolution du calcium, ce qui provoque une eau de piscine trouble et une formation de calcaire dans les piscines d'eau salée et non salée. D'un autre côté, si votre pH devient trop bas, le chlore devient très réactif et s'épuise très rapidement, formant beaucoup de chlore combiné (chloramine), ce qui rend l'eau trouble et est inefficace pour tuer les bactéries, algues et autres micro-organismes dans votre eau. .\nAlcalinité totale élevée (TA): Vous devez également suivre de près les changements du niveau d'AT. Une TA élevée provoque une entartrage du pH et du calcium, qui sont tous deux associés à un trouble. Le processus d'abaissement de l'alcalinité totale implique une aération après l'ajout d'acide muriatique. Ce processus élève le pH aux niveaux recommandés.\nDureté calcique élevée: Des niveaux de dureté calcique très élevés dans l'eau de la piscine entraîneront un excès de calcium, qui ne peut pas se dissoudre dans l'eau et s'accumule dans votre piscine. Cela provoque une eau trouble qui ne s'éclaircit pas et une formation de calcaire à l'intérieur de la piscine, et parfois des écailles peuvent obstruer votre filtre, entraînant une mauvaise filtration et une eau sale ou trouble. La seule façon de réduire les niveaux de CH est de vidanger partiellement et de remplir l'eau de votre piscine. En tant que tel, n'oubliez pas de maintenir les niveaux de CH entre 200 et 400 ppm tout le temps.\nAutres déséquilibres chimiques: Des niveaux élevés de phosphate et de brome accumulés et des stabilisants déséquilibrés, tels que l'acide cyanurique (CYA), peuvent également provoquer un trouble. Si vous utilisez souvent de l'acide cyanurique, assurez-vous que les niveaux de CYA et de chlore libre sont équilibrés, car un excès de CYA réduira considérablement le chlore libre. Vous pourriez vous retrouver avec de l'eau très trouble lorsque les bactéries convertissent l'acide cyanurique en ammoniaque. Utilisez ce tableau de chlore / CYA pour déterminer les niveaux de FC à CYA appropriés pour votre piscine.\nComment savoir quel produit chimique de piscine est déséquilibré?\nAfin de vérifier lesquels de ces produits chimiques peuvent être déséquilibrés, vous avez besoin d'un kit de test précis, rapide et facile à utiliser. J'utilise le kit d'analyse numérique de l'eau LaMotte ColorQ Pro 11. Cela me fait gagner beaucoup de temps car il est facile à utiliser et très efficace pour un usage fréquent. Il teste en un coup d'œil le pH, le chlore libre, le chlore combiné, le chlore total, le brome, la dureté calcique, l'alcalinité totale, l'acide cyanurique et d'autres métaux, notamment le fer, le cuivre, le biguanide et le biguanide.\nJ'utilise ensuite PoolMath de TFP pour trouver la quantité exacte de chaque produit chimique à ajouter. Idéalement, les niveaux de chlore recommandés devraient être d'environ 3 ppm, ce qui devrait être le même que le chlore total si la chloramine est à 0 ppm.\nQuelle est la différence entre le chlore libre, le chlore combiné et le chlore total?\nLe chlore libre fait référence au chlore disponible qui peut désinfecter votre eau. Il diffère du «chlore combiné», qui est du chlore déjà épuisé, oxydé ou dilué avec les composés ammoniacaux et azotés de l'eau. Contrairement au chlore libre, le chlore combiné est inefficace après avoir désinfecté et tué les micro-organismes. Le chlore total est la somme du chlore libre et du chlore combiné.\nNiveaux de chlore idéaux\nLe chlore total doit être de 3 ppm et le chlore combiné doit toujours être inférieur à 0,5 ppm (ou 0 ppm si possible) pour éviter la chloramine.\n1. Comment éliminer l'eau trouble de la piscine causée par une faible teneur en chlore libre\nLes faibles niveaux de chlore libre sont causés par une utilisation intensive, des pluies abondantes (qui diluent le chlore) ou des journées chaudes et ensoleillées lorsque la lumière UV oxyde beaucoup de chlore libre. Si vous avez une piscine extérieure, vous pouvez utiliser un stabilisateur de chlore, tel que l'acide cyanurique, pour éviter l'épuisement du chlore à la suite de la lumière UV directe. N'oubliez pas que l'acide cyanurique est très fort, et s'il dépasse les niveaux recommandés, le chlore libre disparaîtra et l'eau deviendra trouble et présentera un risque élevé de croissance d'algues.\nEn résumé, si votre chlore combiné est supérieur à 0,5 ppm, votre eau peut devenir trouble et devenir impropre à la baignade. Si tel est le cas, vous devez immédiatement choquer votre piscine pour la nettoyer.\nLe chlore liquide ou l'hypochlorite de sodium est la meilleure option pour une augmentation quotidienne du chlore libre, car il n'affecte pas le pH, la dureté calcique et l'acide cyanurique de votre eau, ce qui rend le pH, la dureté calcique et l'acide cyanurique supérieurs aux niveaux recommandés— conduisant à de l'eau trouble, des taches de métal, de l'ammoniac, des algues et d'autres problèmes de piscine.\nComment savoir si votre chlore est déséquilibré\nPlus la plage entre le chlore libre et total est large, plus le chlore combiné (chloramine) est présent dans l'eau. Le chlore combiné doit toujours être inférieur à 0,5 ppm ou juste 0 ppm, si possible. Cela signifie que vous devez tester les niveaux de chlore quotidiennement et l'ajuster au besoin avant qu'il y ait un excès de chloramine, en particulier pendant l'été quand il fait chaud et que la piscine est fortement utilisée.\nNiveau de pH sécuritaire pour la natation\nLe niveau correct de pH dans une piscine doit être compris entre 7,4 et 7,8, 7,6 étant le niveau idéal.\n2. Surveiller le pH et l'alcalinité totale\nLe niveau de pH dans l'eau de la piscine affecte le fonctionnement de tous les autres produits chimiques, y compris le chlore. Lorsque le pH devient trop élevé, le chlore devient inefficace et nous savons tous à quel point le chlore est important dans une piscine. Un pH élevé donne également une apparence terne à l'eau et doit toujours se situer dans la plage recommandée.\nComment équilibrer le pH de votre piscine\nPour abaisser le pH, vous devez utiliser un réducteur de pH (pH moins), tel que l'acide muriatique ou l'acide sulfurique. Tout ce qui est en dessous d'un pH de 7,0 est trop bas, et en plus de rendre l'eau trouble, cet environnement provoque des bactéries nocives causant de l'ammoniac et des algues.\nPour augmenter les faibles niveaux de pH, vous devez utiliser un augmentateur de pH (pH plus) avec du carbonate de sodium.\nComment équilibrer l'alcalinité totale (TA)\nEnfin, assurez-vous que l'alcalinité totale se situe dans la plage requise de 80 ppm et 120 ppm pour éviter d'élever les niveaux de pH et de provoquer une formation de calcaire. Pour réduire l'alcalinité totale sans équipement supplémentaire, ajoutez de l'acide chlorhydrique et aérez la piscine pour restaurer les niveaux de pH sans avoir à ajouter un augmentateur de pH, ce qui augmentera également les niveaux d'alcalinité.\n3. Nettoyez les systèmes de filtration et de circulation de la piscine\nUn mauvais système de circulation de l'eau peut également être un gros problème. Si votre eau ne peut pas circuler correctement, elle deviendra stagnante et trouble. Pour résoudre ce problème:\nAssurez-vous que les raccords de retour (raccords du globe oculaire) sont tournés vers le bas, ce qui permet à l'eau au fond de la piscine de circuler correctement. Cependant, le système de circulation dépendra en grande partie de la façon dont la piscine a été construite.\nAssurez-vous que vous utilisez la bonne taille de pompe pour nettoyer adéquatement l'eau.\nAssurez-vous que le système de filtration fonctionne suffisamment longtemps. Un filtre doit fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour que l'eau reste propre tout le temps. Cependant, pour les piscines résidentielles qui ne sont pas occupées, au moins 8 à 10 heures par jour peuvent suffire.\nRetirez les particules susceptibles de bloquer votre filtre. Votre système de filtration nettoie l'eau en permanence, et s'il ne fonctionne pas correctement, l'eau devient sale, trouble et peut même développer des algues. Les grosses particules adorent bloquer les systèmes de filtration, en particulier la terre de diatomées (D.E) et les filtres de piscine à cartouche.\nAssurez-vous que vous nettoyez, nettoyez à contre-courant ou remplacez régulièrement le filtre D.E et la cartouche selon le cas. Les filtres à cartouche durent généralement 2000 heures et doivent être remplacés tous les 1 à 2 ans, selon l'utilisation.\nQuel filtre de piscine est le meilleur?\nIl existe trois types de filtres: DE (terre de diatomées), cartouche (papier) et sable. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Un filtre de piscine DE est le plus efficace en matière de filtration, suivi de la cartouche et des filtres à sable. Voici mon guide détaillé sur les types de filtres de piscine, comment sélectionner le meilleur et comment l'entretenir correctement.\nLes filtres DE et à cartouche sont recommandés pour les piscines résidentielles et peuvent ne pas être les meilleurs lorsqu'il s'agit de piscines publiques (appartements ou hôtels) en raison de leur tendance à se boucher. Le média filtrant pour les filtres DE et à cartouche nécessite également un remplacement fréquent.\nUn filtre à sable est toujours préférable lorsqu'il s'agit de piscines publiques ou semi-publiques, mais le sable utilisé dans un filtre à sable est également obstrué et devient inefficace, ce qui peut rendre votre eau trouble ou sale. Par conséquent, le sable doit être remplacé chaque année.\n4. Retirez les particules étrangères, frottez et passez l'aspirateur dans la piscine\nL'environnement et les conditions météorologiques peuvent également être à l'origine de l'eau trouble. Pour réparer et éviter une eau trouble, suivez toutes les meilleures pratiques ci-dessous.\nDes particules étrangères, petites et grandes, peuvent se retrouver dans l'eau, en particulier au printemps. L'huile corporelle et la crème solaire des nageurs se nettoient également dans l'eau et s'accumulent dans la piscine, provoquant un trouble. Vous pouvez utiliser des filets pour éliminer les particules visibles et vous devrez peut-être utiliser un clarificateur de piscine pour éclaircir l'eau lorsque la nébulosité persiste. De plus, je préfère utiliser un floculant pour piscine et passer l'aspirateur dans la piscine pour éliminer les fines particules qui ne peuvent être éliminées par un filet à feuilles ou un clarificateur.\nLes algues provoquent également un trouble dans ses premiers stades de croissance. Pour éliminer les algues, frottez et nettoyez la piscine à l'aide d'un grand filet à feuilles et d'un aspirateur: faites ensuite un choc de piscine pour vous débarrasser des algues restantes. Contrôlez les quantités de pH, de chlore, d'AT, de phosphate et d'autres désinfectants de piscine pour empêcher la croissance d'algues.\nLe chlore libre s'épuise plus rapidement en plein soleil, mais si les arbres et les bâtiments se trouvent à côté de votre piscine, le soleil direct sera bloqué. Si votre piscine est exposée à la lumière directe du soleil, pensez à utiliser un stabilisateur de chlore (CYA) et une couverture de piscine lorsque vous n'utilisez pas la piscine.\nLa pluie contribue également à une eau trouble car elle se dilue et donc réduit les niveaux de chlore libre. Tout ce que vous avez à faire est de tester les produits chimiques, de porter une attention particulière aux niveaux de chlore et de les ajuster si nécessaire.\n5. Puis-je utiliser un algicide pour éliminer l'eau trouble de la piscine?\nVous pouvez utiliser un algicide pour tuer les premiers stades d'algues vertes qui pourraient rendre votre eau trouble, mais la meilleure méthode pour se débarrasser des algues est de frotter et de nettoyer votre piscine à l'aide d'un grand filet à feuilles, d'aspirer et de tuer les algues avec un choc de chlore liquide. .\nVous ne devez utiliser l'algicide que de temps en temps pour des mesures préventives et lorsque les algues vertes commencent à peine à apparaître, ce n'est pas utile lorsque l'épidémie d'algues est immense et très visible.\nDe plus, si vous avez des algues vertes, noires ou jaunes, vous pouvez finir par utiliser beaucoup d'algicide, ce qui peut être très coûteux et le meilleur résultat n'est pas garanti comme lorsque vous utilisez du chlore liquide. Certains algicides peuvent également provoquer de la mousse ou déposer du cuivre métallique dans votre eau lorsqu'ils sont utilisés en grande quantité.\nPourquoi l'eau de ma piscine est-elle trouble après l'ouverture d'une piscine?\nEn fonction de la précision avec laquelle vous avez fermé la piscine pour l'hiver, au début de l'été, vous pouvez voir des algues et de l'eau trouble.\nLa cause principale est généralement un déséquilibre des produits chimiques. Si votre eau est exempte d'algues, tout ce que vous avez à faire est de tester tous les produits chimiques et d'ajuster. En commençant par le pH, puis le chlore, et ensuite d'autres produits chimiques.\nSi l'eau semble encore trouble après avoir ajusté tous les produits chimiques, vous pouvez essayer d'utiliser un clarificateur d'eau pour éliminer les débris à travers le filtre ou utiliser un floculant de piscine, puis passer l'aspirateur pour éliminer les particules.\nPourquoi l'eau de la piscine est-elle encore trouble après avoir choqué et / ou ajouté un algicide?\nDans la plupart des cas, l'eau de votre piscine peut encore être trouble, mais le FC est bon ou élevé. Une eau trouble ou laiteuse après le choc est normale et l'eau devrait s'éclaircir en une heure environ. Assurez-vous simplement que votre pompe et votre filtre fonctionnent correctement.\nSi vous ajoutez un algicide, gardez à l'esprit que certains algicides contiennent du cuivre, ce qui peut en fait rendre une piscine trouble. Si la nébulosité persiste 24 heures après le choc, il est possible que vous ayez utilisé un choc de chlore de mauvaise qualité. Dans ce cas, vous devriez prendre une autre lecture de chlore libre et refaire le choc en utilisant du chlore liquide (hypochlorite de sodium).\nVous devez également vérifier que tous les produits chimiques - en particulier le pH, l'alcalinité totale, l'acide cyanurique et la dureté calcique - sont dans les limites recommandées. N'oubliez pas que les comprimés de choc chloré à l'hypochlorite de calcium et les comprimés de chlore ne sont pas recommandés pour la désinfection quotidienne de la piscine, car ils augmentent le calcium, le pH et l'acide cyanurique dans votre eau. Vous devez être très prudent lorsque vous les utilisez, sinon ces produits chimiques disparaîtront de la carte, provoquant de l'eau trouble, des algues ou de l'ammoniac à long terme.\nEnfin, les débris peuvent causer un trouble continu dans l'eau même lorsque le niveau de chlore est correct. Vous pouvez essayer d'utiliser un clarificateur d'eau pour envoyer toutes les particules au filtre, ou vous pouvez utiliser le floc de piscine pour rassembler tous les débris ensemble, puis l'aspirer à l'aide d'une pompe de piscine manuelle.\nPourquoi la piscine est-elle trouble après une pluie?\nL'eau de pluie apporte de la saleté, de la boue, de la poussière et d'autres contaminants contenant du phosphate, qui produit des algues. Avec la présence de phosphate, l'eau commencera à devenir trouble avant même que les algues ne commencent à se développer. Si vous savez qu'une tempête ou une averse est sur le point d'arriver, assurez-vous qu'il y a suffisamment de chlore pour contrer la dilution que l'eau de pluie apportera et faites fonctionner le filtre pendant la pluie.\nPourquoi ma piscine est-elle trouble lorsque les produits chimiques sont équilibrés?\nLorsque tous les produits chimiques de la piscine sont bons mais que votre eau est encore trouble, il y a de fortes chances que vous ayez des particules dans votre piscine. Dans ce cas, un clarificateur d'eau est utilisé pour collecter toutes les particules fines afin qu'elles puissent être captées par le filtre.\nAlternativement, vous pouvez utiliser pool floc (floculant), également connu sous le nom de super floc, qui est un produit chimique utilisé pour amener toutes les particules opacifiantes au fond de votre piscine formant un gros nuage que vous pouvez ensuite aspirer à l'aide d'un manuel pompe. Les particules recueillies à l'aide d'un floc de piscine ne passeront pas à travers le filtre comme elles le feraient si un clarificateur d'eau était utilisé. Assurez-vous que votre filtre est réglé sur le remous ou déchets option lorsque vous passez l'aspirateur pour éviter tout dommage pouvant survenir au filtre en raison d'un colmatage.\nPouvez-vous utiliser du bicarbonate de soude pour nettoyer une piscine trouble?\nNON! Le bicarbonate de soude est une base et augmentera considérablement le niveau de pH, ce qui rendra l'eau trouble. Certaines personnes peuvent suggérer d'utiliser du bicarbonate de soude comme solution rapide si l'alcalinité est élevée, mais ce n'est pas un produit chimique fiable pour la piscine. Le chlore devrait être la seule substance utilisée pour nettoyer une piscine trouble.\nEst-il sécuritaire de nager dans une piscine nuageuse?\nVous ne devriez pas nager dans une piscine nuageuse pour plusieurs raisons:\nSi vous ne pouvez pas voir le fond de la piscine, les nageurs en difficulté seront également difficiles à repérer, ce qui augmentera considérablement le risque de noyade.\nLes piscines nuageuses sont pleines de bactéries et d'agents pathogènes qui peuvent causer des infections des voies urinaires, des problèmes d'estomac et une irritation des yeux. La bactérie la plus courante trouvée dans l'eau trouble ou sale de la piscine est E. coli.\nC'est tout simplement dégoûtant. Une piscine trouble indique que l'eau contient de grandes quantités de saleté, d'huile corporelle, de crème solaire, de crachats, d'urine, de sueur et d'autres particules grossières.\nQuestion: J'ai nettoyé une piscine gravement négligée et j'ai toujours de l'eau trouble et presque aucune visibilité. J'ai gardé les niveaux de chlore le mieux possible tout en abaissant le pH à 7,0 mais rien n'y fait. Aucun conseil?\nRépondre: Je pense qu'il y a un problème avec vos produits chimiques. Utilisez un kit de test précis et prenez une lecture de tous les produits chimiques, en particulier le pH, l'alcalinité et la dureté calcique. Le chlore ne peut pas s'équilibrer lorsque d'autres produits chimiques, en particulier le pH, ne se situe pas dans la plage recommandée et peut être la raison pour laquelle votre eau est trouble. Votre pH est un peu plus bas et il devrait être compris entre 7,4 et 7,6. Assurez-vous donc de prendre des mesures précises et d'ajuster tous les produits chimiques avant d'ajouter du chlore.\nQuestion: Ma piscine est trouble depuis quatre jours maintenant. J'ai fait tous les produits chimiques, l'aspirateur, le lavage à contre-courant, etc. Que dois-je faire maintenant?\nRépondre: Vérifiez au compteur si votre chlore est équilibré. Assurez-vous que votre chlore libre est de 3 ppm et que le chlore combiné est de 0 ppm. Sinon, ajoutez plus de chlore liquide. En outre, vous pouvez utiliser un clarificateur de piscine ou ajouter d'abord un floculant de piscine, puis passer l'aspirateur si cela fonctionne pour vous.\nQuestion: Pourquoi les gens mettent-ils du bicarbonate de soude dans leurs piscines?\nRépondre: Le bicarbonate de soude est utilisé comme agent pour augmenter le pH et le niveau d'alcalinité lorsqu'il est inférieur à celui recommandé.\nQuestion: J'ai une piscine hors sol de 15 X 52, l'eau devenait verte, j'ai donc ajouté deux sacs de 1 lb de choc et j'ai allumé le filtre mais l'eau est toujours trouble. Je pense que j'étais censé ajouter un sac au lieu de deux. Sera-t-il éclairci tout seul? Dois-je ajouter autre chose pour résoudre ce problème?\nRépondre: Si votre piscine était verte, cela signifie que vous aviez des algues. Je ne connais pas vos lectures de produits chimiques et cela aurait pu être mieux si vous incluiez des lectures pour FC, acide cyanurique, pH, TA et CH.\nEn outre, vous devez utiliser du chlore liquide (hypochlorite de sodium) car il n'affectera pas votre pH et votre dureté calcique comme l'hypochlorite de calcium et votre pH et votre calcium pourraient sortir du tableau rendant votre eau plus trouble, mais si vous savez ce que vous faites C'est bon.\nSi vous atteignez le niveau de choc recommandé par rapport au niveau d'acide cyanurique, votre eau deviendra enfin claire. Si cela ne devient pas clair dans les 24 heures, des débris, de l'ammoniac ou des algues sont peut-être toujours présents dans votre piscine et vous avez deux options:\n1. Brossez les parois et le fond de votre piscine puis utilisez poolfloc pour collecter les débris au fond de la piscine, puis passez l'aspirateur dans la piscine pour enlever toute la saleté.\n2. Si ce n'est pas clair après le brossage et l'aspirateur, il y a de fortes chances que vous ayez de l'ammoniac ou des algues sont toujours là: testez le pH et abaissez-le à environ 7,2 s'il est supérieur à 7,4, puis utilisez du chlore liquide (de préférence) pour augmenter votre FC à environ 12 ppm avec un niveau d'acide cyanurique de 30 ppm, regardez comment FC fonctionnera en testant votre niveau FC après 30 minutes, si FC tombe en dessous de 4 ppm, augmentez-le rapidement à 12 ppm et répétez le processus jusqu'à ce que FC devienne stable entre 4-6 ppm, laissez il doit descendre à 3 ppm, puis augmenter l'acide cyanurique à 40 ppm et votre eau devrait devenir claire.\nAssurez-vous d'équilibrer tous les autres produits chimiques de votre eau, y compris la dureté calcique.\nQuestion: Comment équilibrez-vous le chlore libre?\nRépondre: Tout d'abord, vous avez besoin d'un kit de test précis pour mesurer votre chlore total et votre chlore libre. Le chlore total est la somme du chlore combiné et libre. Dans la plupart des cas, votre chlore total et votre chlore libre doivent être identiques ou proches et plus la plage est large, plus votre chlore combiné sera élevé, ce qui rend votre piscine trouble.\nAinsi, lors de l'équilibrage du chlore libre, assurez-vous qu'il indique 3 ppm, ce qui signifie que votre chlore combiné (chlore non efficace) doit toujours être de 0 ppm ou légèrement au-dessus de 0 ppm mais pas plus de 0,5 ppm. En bref, assurez-vous simplement que votre chlore libre est toujours de 3 ppm en prenant des mesures quotidiennement et en l'ajustant à 3 ppm. Vous pouvez utiliser du chlore liquide pour un choc quotidien et de l'hypochlorure de calcium pour une piscine trouble et infectée par des algues.\nQuestion: Ma piscine est encore trouble après avoir utilisé un floculant. Pourquoi est-ce?\nRépondre: Contre-vérifier que tous les produits chimiques, en particulier le chlore, le pH, l'AT et la dureté calcique sont bien équilibrés. Normalement, la nébulosité dans une piscine d'eau est associée à une quantité insuffisante de chlore libre qui devrait toujours être de 3 ppm pour éloigner la chloramine. Essayez également de faire un lavage à contre-courant de votre filtre car il pourrait être obstrué. Pool Floc ne fonctionne que lorsque l'eau est sale, ce qui signifie qu'il n'y a pas de saleté dans votre piscine. Le problème peut être lié à vos produits chimiques ou à votre filtre.\nQuestion: Ma piscine est très brumeuse. Nous avons fait tester l'eau et ils ont dit que le problème était le stabilisant du chlore. Le niveau de chlore est trop élevé et ne pourra pas baisser. C'est saturé. Ils ont dit que la seule solution était de vider les 3/4 de l'eau. Aucune suggestion?\nRépondre: Si le niveau d'acide cyanurique n'est pas compris entre 30 et 60 ppm pour les piscines non salées. Si plus élevé que cela, vous devrez peut-être vidanger une partie de l'eau de votre piscine et la remplacer par de l'eau douce pour abaisser le niveau d'acide cyanurique. De plus, si vous utilisez du chlore en tablette pour choquer votre piscine, vous devez surveiller à la fois le niveau de chlore et d'acide cyanurique, car le chlore en tablette augmentera considérablement vos niveaux de stabilisant dans l'eau. Je vous recommande d'utiliser du chlore liquide pour désinfecter votre piscine car il n'augmentera pas les niveaux d'acide cyanurique dans votre piscine.\nQuestion: J'ai choqué la piscine de mes petits-enfants, elle contient 639 gallons d'eau, mais l'eau est trouble. Que dois-je faire ensuite?\nRépondre: Vérifiez vos lectures de produits chimiques, en particulier le chlore, le pH, l'alcalinité et la dureté calcique et assurez-vous qu'ils sont tous équilibrés. Un faible niveau de chlore est la principale cause de l'eau trouble. Tout d'abord, assurez-vous que le pH est stable entre 7,4 et 7,6, puis équilibrez votre chlore libre pour lire 3 ppm; le chlore combiné doit être à 0 ppm. Si tous les produits chimiques sont équilibrés, mais que l'eau est encore trouble, il peut y avoir de fines particules à l'intérieur de la piscine, et vous devez utiliser un clarificateur ou un floculant pour piscine, puis aspirer la piscine. Si tout ne fonctionne pas, essayez de laver à contre-courant votre filtre car il est peut-être obstrué.\nQuestion: Mon eau est trouble dans ma piscine et je l'ai choquée, utilisé un clarificateur et nettoyé le filtre au moins une fois par jour. Qu'est-ce qui ne va pas?\nRépondre: Contre-contrôle pour s'assurer que tous les produits chimiques, en particulier le chlore, le pH, l'alcalinité et la dureté calcique, sont bien équilibrés. Vous pouvez également essayer d'utiliser le floc de piscine et passer l'aspirateur dans la piscine si cela vous permettra de nettoyer votre eau.\nQuestion: Le matériel nuageux s'installe au fond de la piscine. Lorsqu'il est aspiré, il revient dans la piscine par l'entrée de retour annulant complètement le processus de vide. Que devrais-je faire?\nRépondre: Le matériel nuageux passant par les jets de retour peut être causé par deux problèmes; les sédiments de sable de votre filtre et les bulles d'air.\nS'il s'agit de sédiments, cela signifie que votre filtre est défectueux et que vous devez remplacer vos cartouches ou nettoyer votre filtre.\nCependant, s'il y a des bulles, c'est normal, surtout dans les quelques jours suivant l'ouverture de la piscine, et cela corrigera bientôt. Les bulles d'air traversant les retours conduisent parfois à une mauvaise filtration et cela pourrait être la cause de l'eau trouble arrivant dans votre piscine par les jets.\nQuestion: J'ai zéro CA, un pH d'environ 7 et du chlore libre à des niveaux normaux, mais ma piscine reste trouble. Quelle est la meilleure marche à suivre?\nRépondre: L'acide cyanurique ne devrait pas être à zéro pour une piscine extérieure, car le chlore s'épuisera plus rapidement par temps chaud et humide, conduisant à une eau trouble. Si votre FC est à un niveau normal de 3 ppm, augmentez le niveau d'acide cyanurique à 40 ppm et vous réduirez les niveaux de chloramine qui rendent votre eau trouble.\nDe plus, si vous êtes sûr que vos lectures chimiques sont toutes correctes, ajoutez poolfoc et passez l'aspirateur dans votre piscine car vous pourriez avoir des débris dans votre piscine. Assurez-vous d'utiliser un kit de test fiable comme le kit de test Lamotte ColorQ Pro ou Taylor pour donner des lectures précises.\nQuestion: Comment réduire le niveau de chlore dans ma piscine?\nRépondre: Ne vous inquiétez pas des niveaux élevés de chlore, laissez simplement votre pompe en marche pendant 24 heures et le niveau de chlore diminuera de lui-même. Assurez-vous d'utiliser un kit de test précis pour mesurer les niveaux de chlore et d'autres produits chimiques dans votre eau avant d'ajouter des produits chimiques dans votre piscine.\nQuestion: On m'a dit de mettre 40 livres de bicarbonate de soude dans ma piscine. Une semaine plus tard, ma piscine de 12 000 gallons ne s'est pas éclaircie, mais elle est également devenue blanche. J'ai mis un choc et 1 bouteille d'un clarificateur. Eau usée et ajout d'eau chaque jour. Pas encore clair. Le bicarbonate de soude rend-il la piscine blanche?\nRépondre: Vous n'utilisez pas de bicarbonate de soude pour nettoyer une eau de piscine trouble. Seul le chlore doit être utilisé pour nettoyer une eau trouble. Votre eau devient trouble en raison du faible niveau de chlore libre (FC) dans votre eau. Vous avez besoin d'un kit de test fiable comme LaMotte ColorQ Pro ou le kit de test Taylor pour mesurer votre FC tous les jours et ajouter plus de choc de chlore liquide (hypochlorite de sodium) pour maintenir FC à 3 ppm tout le temps. Si votre FC passe en dessous de 2,5 ppm, cela signifie que vous avez beaucoup de chloramine (chlore combiné) qui est plus de 0,5 ppm dans votre eau, ce qui rend votre eau trouble. Le bicarbonate de soude augmentera votre pH et un pH élevé est dangereux car il peut provoquer des taches de métal et rendre votre eau trouble. En tant que tel, n'utilisez que du chlore liquide pour augmenter votre FC à 3 ppm chaque jour chaque fois qu'il descend en dessous de 3 ppm, surtout après une forte baignade le soir. En savoir plus sur comment choquer votre piscine: https: //dengarden.com/swimming-pools/Shocking-a-No ...\nQuestion: J'ai une piscine de 70 000 gallons. Quelle quantité de chlore granulé dois-je ajouter quotidiennement? Ma piscine a toujours des algues.\nRépondre: Essayez d'utiliser de l'eau de Javel au chlore (chlore liquide) au lieu du chlore granulé; cela éliminera et aidera à éloigner les algues de votre piscine. Le chlore libre doit toujours être à 3 ppm pour éviter les algues et l'eau trouble.\nQuestion: Nous venons d'emménager dans un endroit avec une piscine et c'est la première fois que je dois entretenir une piscine. Il est resté debout pendant environ une semaine sans que la pompe ne fonctionne. La piscine est bleue mais elle est encore assez nuageuse. Nous avons laissé les pompes tourner pendant une journée et pendant que je nettoyais le fond, il y avait une sorte de sédiment trouble qui se trouvait au fond de la piscine, après que les pompes aient fonctionné pendant quelques-unes des nôtres, la nébulosité ne s'est toujours pas dissipée?\nRépondre: Vous devez effectuer un test d'eau précis à l'aide d'un kit de test fiable pour connaître les niveaux chimiques exacts en commençant par FC.\nSi votre niveau de FC est bas, la turbidité ne disparaîtra pas tant que vous n'aurez pas ajouté de chlore afin que le niveau de chlore libre soit stable à 3pp.\nEn outre, les substances bleues peuvent être des algues, qui résultent également d'un faible FC.\nVous pouvez commencer par mesurer et équilibrer tous les niveaux chimiques en commençant par le FC et l'acide cyanurique, puis le pH et l'AT, et enfin le CH. Voici plus d'informations sur la façon de choquer votre piscine: https: //dengarden.com/swimming-pools/Shocking-a-No ...\nQuestion: L'année dernière, j'ai utilisé des produits chimiques qui ne contenaient pas de chlore parce que ma fille a la peau sensible. Il y avait beaucoup de problèmes d'algues au fond de la piscine (c'est en plein soleil). Cette année, j'utilise du chlore traditionnel mais je n'arrive pas à faire monter les produits chimiques. Nous l'avons choqué trois fois, mais le chlore, le pH, les alcalins sont tous extrêmement bas. Y a-t-il quelque chose que nous devrions essayer? Il y a aussi beaucoup d'algues mortes flottant dans l'eau et l'eau est trouble.\nRépondre: Tout d'abord, vous devez brosser toutes les surfaces à l'intérieur de votre piscine pour éliminer les algues collantes: vous pouvez ensuite utiliser un grand filet à feuilles pour éliminer les gros débris de l'eau et passer l'aspirateur dans la piscine pour éliminer toutes les particules fines.\nDeuxièmement, corrigez le niveau de pH (7,4-7,8) en ajoutant d'abord pH Increaser avant d'ajouter tout produit chimique dans l'eau.\nTroisièmement, choquez trois fois la piscine en utilisant du chlore plus puissant comme l'hypochlorite de calcium In The Swim (3 livres pour 10 000 gallons) pour tuer toutes les algues; selon le nombre d'algues dans la piscine, cela peut prendre 2 à 3 jours pour que la piscine s'éclaircisse. Le filtre doit fonctionner 24 heures sur 24 pour des résultats plus rapides.\nEnfin, une fois les algues terminées, équilibrez tous les produits chimiques en commençant par le chlore libre (3 ppm), puis augmentez l'AT en utilisant l'augmentation d'alcalinité pour lire entre 80 et 120 ppm.\n1. Comment équilibrer le pH et l'AT: https: //hubpages.com/swimming-pools/Lowering-Total ...\n2. Comment se débarrasser des algues de piscine: https: //hubpages.com/swimming-pools/clearing-up-a -...\nQuestion: Puis-je ajouter plus d'eau à l'eau trouble de la piscine?\nRépondre: Non, la turbidité signifie que votre chlore libre est trop bas. Ajoutez plus de choc de chlore et la nébulosité finira par disparaître.\nQuestion: J'ai des particules blanches dans ma piscine et c'est vraiment nuageux. Quel est le problème?\nRépondre: Les particules blanches dans votre piscine peuvent être dues à des niveaux élevés de calcium dans votre eau et elles ne se dissoudront plus. Confirmez votre niveau de dureté calcique et assurez-vous qu'il se situe entre 250 et 350 ppm pour la piscine de plâtre afin d'éviter une saturation et une entartrage supplémentaires du calcium. Vous devez être très prudent avec vos niveaux de calcium dans votre eau car le seul moyen de réduire le calcium dans votre eau est de vidanger partiellement et de remplir l'eau de votre piscine jusqu'à ce que vous obteniez les niveaux recommandés.\nQuel chlore utilise pour choquer votre piscine? Le chlore de l'hypochlorite de calcium (granulaire) est livré avec des niveaux élevés de calcium et, à long terme, augmentera vos niveaux de calcium sans le savoir. Nous vous recommandons d'utiliser de l'hypichlorite de sodium (chlore liquide) pour choquer votre piscine, sinon, vous devrez équilibrer votre niveau de dureté calcique chaque fois que vous choquerez votre piscine avec Cal hypo.\nOutre les écailles et les particules blanches, des niveaux élevés de calcium rendront également votre piscine trouble. Un faible niveau de calcium corrodera également le plâtre de votre piscine et les particules blanches pourraient être du plâtre ou du ciment, en tant que tel, assurez-vous toujours que votre niveau de calcium est dans la plage recommandée.\nQuestion: J'ai besoin d'aspirer le fond de ma piscine. Cependant, je n'ai pas de rétrolavage sur mon filtre. Que devrais-je faire?\nRépondre: Le lavage à contre-courant est très important pour que l'eau de la piscine s'éclaircisse correctement lors de l'aspiration. Cependant, vous pouvez essayer d'arrêter la pompe, puis régler la vanne pour rincer et regarder l'ampoule de visualisation si l'eau s'éclaircit dans les 2 minutes sans lavage à contre-courant. Essayez de réparer le lavage à contre-courant.\nQuestion: Pourquoi ma piscine est-elle encore trouble?\nRépondre: Si vous êtes sûr que ce n'est pas de la chloramine ou de l'ammoniac qui cause ce trouble, essayez de laver à contre-courant votre filtre ou de remplacer votre média filtrant si vous ne l'avez pas fait en 4-5.\nQuestion: Je ne peux pas garder l'eau de la piscine claire sans utiliser un floculant chaque semaine. Je n'ai JAMAIS eu à faire cela avant, comme 8 heures. du fonctionnement du filtre avec Polaris en cours d'exécution, le rendrait limpide. Aurais-je pu acheter du sable de qualité inférieure chez Home Depot? Cela semble être la seule différence.\nRépondre: Avez-vous essayé de rétrolaver votre filtre à sable? Le sable pourrait être obstrué, réduisant son efficacité à filtrer votre eau. Je suppose également que vous avez remplacé votre sable filtrant il n'y a pas longtemps, vous devriez le faire au moins tous les 4 à 5 ans. Je ne suis pas sûr de la qualité du sable filtrant que vous avez acheté, mais il existe des alternatives de meilleure qualité comme le verre filtrant ou le ZeoSand que vous pouvez essayer si vous ne voyez aucun changement après un lavage à contre-courant.\nQuestion: Que se passe-t-il si je mets trop de choc dans ma piscine?\nRépondre: Des niveaux très élevés de chlore libre peuvent endommager les pièces de la piscine en raison de la corrosion. Vous n'avez besoin que de niveaux élevés de FC pour vous débarrasser des algues ou de l'ammoniac dans votre piscine où vous devez atteindre des niveaux de choc élevés et maintenir le niveau jusqu'à ce que vous tuiez toutes les algues ou l'ammoniac. Si vous avez des algues ou de l'ammoniac dans votre piscine, je vous recommande d'utiliser du chlore liquide (hypochlorite de sodium) qui n'altérera pas les niveaux de pH, de calcium ou de Cya comme le chlore en granules ou en comprimés.\nQuestion: Ma piscine est trouble et je l'ai déjà choquée quatre fois. La bandelette de test ne montre toujours pas de chlore. Quel pourrait être le problème?\nRépondre: Vous pouvez essayer d'utiliser un chlore liquide ou de meilleure qualité et voir s'il y a un changement. Deuxièmement, testez tous les autres produits chimiques, en particulier le pH, l'AT, la dureté calcique et assurez-vous qu'ils sont tous équilibrés car une mauvaise composition de ces produits chimiques affectera le chlore libre. Enfin, vous pouvez essayer d'ajouter un stabilisateur de chlore tel que l'acide cyanurique pour aider à maintenir les niveaux de chlore libre.\nQuestion: Que contrôlez-vous pour que le chlore dure plus longtemps dans votre piscine?\nRépondre: Pour que le chlore dure plus longtemps dans votre piscine, vous devez ajouter un stabilisant tel que l'acide cyanurique, qui empêche le chlore d'être supprimé par la lumière UV. Le stabilisateur est recommandé pendant les journées chaudes et ensoleillées.\nQuestion: Que faites-vous pour l'eau de piscine trouble?\nRépondre: L'eau de piscine trouble signifie normalement que le chlore est faible dans l'eau, formant de la chloramine qui rend l'eau trouble. Faites simplement le test de chlore et assurez-vous que votre chlore libre est de 3 ppm.\nQuestion: Une faible dureté empêchera-t-elle mes produits chimiques de fonctionner et ma piscine sera-t-elle trouble?\nRépondre: Oui, une faible dureté calcique peut affecter d'autres produits chimiques dans la piscine, en particulier le chlore causant de l'eau trouble et peut également endommager les parties de la piscine en ciment et en verre. 250 à 350 ppm est idéal pour les piscines en plâtre.\nQuestion: Une faible dureté calcique peut-elle causer de l'eau trouble?\nRépondre: La faible dureté calcique (CH) n'est pas associée à l'eau trouble mais elle endommage les parties de la piscine, en particulier le plâtre, les revêtements en vinyle, le coulis entre les carreaux, les rails métalliques et le béton autour de la piscine. Votre eau peut sembler trouble à cause du plâtre ou du ciment corrodé. Vous devez augmenter votre CH le plus tôt possible pour éviter des dommages qui pourraient vous coûter cher à réparer.\nQuestion: Nous avons un Doughboy 12x24, rempli d'eau de puits. Nous avons fait tester l'eau à plusieurs reprises au magasin de la piscine, suivi des recettes chimiques et l'eau est encore trouble. Nous avons utilisé Drop Out, attendu pendant la nuit, vu des débris excessifs, presque comme D.Earth de notre filtre, sur le fond de la piscine. Nous avons aspiré le DE et / ou d'autres débris, mais en quelques minutes, toute la piscine est à nouveau trouble. Comment éviter que notre piscine ne devienne trouble?\nRépondre: Il semble que le filtre de votre piscine est défectueux. Comment est votre manomètre? S'il monte, vous devrez peut-être effectuer un lavage à contre-courant et rincer votre filtre car il pourrait être obstrué. Pensez également à remplacer votre agent filtrant DE s'il est usé et cela pourrait être la raison pour laquelle vous avez du DE et d'autres débris dans votre piscine.\nQuestion: Comment ajouter des produits chimiques à la piscine?\nRépondre: Tout d'abord, vous devez disposer d'un kit de test fiable capable de mesurer tous les produits chimiques dans une piscine, y compris le chlore libre (FC), le chlore total (TC), le pH, l'alcalinité totale (TA), la dureté calcique (CH) et l'acide cyanurique (chlore). stabilisateur).Ajoutez des produits chimiques directement dans votre piscine lorsque le filtre et la pompe sont en marche. Mesurez vos niveaux de produits chimiques et ajoutez la bonne quantité pour élever le niveau de produits chimiques à la plage / niveau recommandé. Certains produits chimiques que vous testerez quotidiennement et ajusterez le cas échéant, comme le niveau de FC, d'autres produits chimiques peuvent être mesurés après quelques jours à 1 semaine et leurs niveaux ajustés le cas échéant. Voici plus d'informations sur tous les produits chimiques pour piscines que vous devez avoir et leurs niveaux recommandés: https: //hubpages.com/living/Swimming-Pool-Chemistr ...\nQuestion: Ma piscine est trouble, les niveaux de chlore et de pH sont bons et j'ai changé le sable hier. Quel pourrait être le problème?\nRépondre: Essayez d'utiliser un floculant pour piscine, puis passez l'aspirateur dans la piscine pour éliminer toutes les particules qui pourraient être présentes dans votre eau.\nQuestion: Notre piscine a été installée il y a environ 1 1/2 semaines et était remplie d'eau très dure provenant du service d'incendie. Nous nettoyons le filtre quotidiennement. Nous avons ajouté un traitement choc, de l'acide muriatique clarifié, sans phos (deux bouteilles) et une bouteille de contrôle des minéraux et des taches, pas tous en même temps, mais en suivant les instructions, notre pH est bas et notre piscine est trouble. Il n'y a pas d'algues. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?\nRépondre: Équilibrez d'abord le pH entre 7,2 et 7,6. Après avoir équilibré le pH, ajoutez du chlore liquide dans la piscine et assurez-vous que le chlore libre est stable à 3 pm; le trouble ne disparaîtra qu'après avoir équilibré le chlore.\nQuestion: Notre piscine est devenue bleu trouble et ne peut pas voir le fond après l'ajout de carbonate de sodium, cela fait 48 heures et ne s'est pas éclaircie. Essayé de lavage à contre-courant, etc. Publiez ceci, ils ne peuvent toujours pas enregistrer un niveau de ph. Qu'est-ce que tu penses?\nRépondre: Vous n'avez pas besoin d'ajouter du carbonate de sodium dans une piscine trouble. Vous avez besoin de chlore pour éliminer la chloramine en élevant le niveau de FC à au moins 3pp et en le maintenant. La couleur bleue ou verdâtre peut indiquer des algues vertes et si c'est le cas, vous avez besoin de beaucoup de chlore liquide (de préférence) pour tuer les algues.\nQuestion: J'ai ajouté de l'acide citrique à ma piscine pour enlever une tache. J'ai réalisé plus tard que c'était une erreur, car cela consomme du chlore. Comment sortir de ce problème?\nRépondre: Laisser la pompe tourner pendant un jour ou deux pour que l'acide citrique soit épuisé, puis équilibrer le pH et le chlore en commençant par le pH.\nQuestion: Est-il possible d'utiliser un floc de piscine si vous avez un filtre à cartouche?\nRépondre: Oui, vous pouvez utiliser pool floc dans une piscine avec n'importe quel type de filtre. Pool floc recueille les débris et la saleté au fond d'une piscine et vous devez passer l'aspirateur dans la piscine pour éliminer tous les débris après avoir utilisé le pool floc.\nQuestion: Notre piscine était complètement claire. Nous avons dû nous procurer un nouveau four. Les produits chimiques sont tous là où ils doivent être, mais la piscine est devenue très trouble. Que pouvons-nous faire pour l'éclaircir?\nRépondre: Essayez d'utiliser poolfloc et passez l'aspirateur dans la piscine, vous pourriez avoir des débris dans l'eau.\nQuestion: J'ai super choqué ma piscine après avoir mis 4 kg d'alkajuster et maintenant la piscine est nuageuse. Sera-t-il clair tout seul et combien de temps cela prendra-t-il?\nRépondre: Si vous êtes sûr que tous les produits chimiques sont équilibrés, vous pouvez essayer d'utiliser poolfloc pour collecter les débris au fond de votre piscine, puis passer l'aspirateur.\nQuestion: Pourquoi l'eau deviendrait trouble lors de l'ajout de PH?\nRépondre: Quel est votre niveau de pH? S'il est supérieur à 7,8, le chlore ne sera pas efficace pour désinfecter votre eau et devient trouble.\nDe plus, votre niveau de FC peut être bas et si vous augmentez le pH, le chlore disponible sera faible et cela signifie que votre eau deviendra trouble.\nQuestion: J'ai eu environ 10 enfants nageant dans ma piscine pendant environ cinq heures. Puis, quelques jours plus tard, ma piscine a commencé à devenir trouble avec une faible teneur en chlore. Cela pourrait-il être dû au nombre d'enfants et à la durée de la baignade ou pourrait-il y avoir un autre problème?\nRépondre: Le chlore libre est fortement utilisé lorsqu'une piscine a beaucoup de nageurs qui nagent pendant une longue période. Vous auriez pu mesurer et ajouter plus de chlore pour FC pour lire 3 ppm immédiatement après avoir quitté la piscine.\nRob le 13 août 2020:\nMerci Barack. J'apprécie les commentaires.\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 13 août 2020:\nVous devez d'abord abaisser le stabilisateur. Je suis désolé mais le seul moyen de réduire le cya est de vidanger et de remplir la piscine. Je vous suggère d'arrêter d'utiliser du chlore stabilisé pour choquer votre piscine car ils ajoutent de l'acide cyanurique dans votre eau.\nMerci pour la réponse. Je suis confus à propos de l'acide cy car il semble être dans la plage (30 à 200 selon mon magasin local de la piscine et mes deux dernières lectures sont 100 et 102). De plus, j'ai fait remplir ma piscine en juillet dernier, donc l'idée de faire le plein, même partiellement, est assez bouleversante. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour réduire l'acide cy (et qu'ai-je fait de manière incorrecte pour provoquer un CYA élevé)? De plus, devrais-je commencer à augmenter la dureté calcique maintenant ou attendre de traiter l'ACY? Pour référence, j'ai une piscine de 23 000 gallons, doublure en vinyle. Merci\nVous devez également augmenter votre dureté calcique car elle est trop faible, elle devrait se situer entre 250 ppm et 350 ppm.\nSalut Rob, le problème semble être un niveau élevé d'acide cyanurique, plus le niveau de stabilisant est élevé, plus vous aurez besoin de chlore pour éliminer l'eau trouble. Abaissez le niveau de Cya pour lire entre 40 ppm et 60 ppm en vidangeant et en remplissant une partie de l'eau de votre piscine.\nDes niveaux élevés de phosphate contribuent également à une eau de piscine trouble. Obtenez un dissolvant de phosphate et abaissez les niveaux de phosphate dans votre piscine.\nRob le 12 août 2020:\nPour faire suite à ce qui suit, j'ai fait tester à nouveau mon eau lundi et j'ai soigneusement arrosé les cartouches ce matin. Ils étaient assez sales. Malheureusement, la piscine semble encore plus nuageuse que les jours précédents. Lectures de lundi: Chlore libre et total étaient tous deux de 4,96, Chl combiné - 0, pH 7,3, Dureté 90, Alcalinité 75 (augmenté lundi semble bien maintenant via des bandelettes de test), Acide Cy 102 phosphates 698 ppb, Cuivre et fer - 0. a utilisé un clarificateur lundi soir, ce qui ne semblait pas faire grand chose, mais j'aurais probablement dû nettoyer les cartouches filtrantes avant la main (je les ai juste nettoyées aujourd'hui). Des pensées? Merci\nRob le 10 août 2020:\nSalut, après les fortes pluies de l'ouragan mercredi dernier, ma piscine cristalline est quelque peu nuageuse - c'est-à-dire. il est à noter que ce n'est pas aussi clair qu'avant la pluie mais je peux encore voir l'extrémité profonde (8 pieds). Ma chimie après la pluie (vendredi) est bonne - chlore libre et total 2,82 ppm, combiné - 0, pH 7,4, dureté, alcalinité et CYA tous dans la plage, les phosphates sont inférieurs à 1000 (723 ppb). Immédiatement après la tempête, j'ai pêché plusieurs branches, abaissé le niveau général de l'eau, aspiré et nettoyé le panier-filtre. J'ai remarqué des taches d'algues vertes le long des murs et du plancher profond, ce qui semble un peu étrange car la piscine est correctement chlorée. Il effleure facilement mais semble revenir rapidement.\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 23 juin 2020:\nLa seule façon de réduire votre acide cyanurique (Cya) sans causer plus de problèmes chimiques dans votre piscine est de vidanger et de remplir une partie de l'eau de votre piscine.\nAprès avoir abaissé Cya au niveau recommandé, commencez par augmenter le pH et l'AT à leurs niveaux recommandés, puis ajoutez du chlore pour augmenter le FC à 3 ppm.\nSusan A Newton le 23 juin 2020:\nMeilleur moyen de réduire les niveaux d'acide cyanurique. Il lit haut. Certains disent vider votre piscine, acheter des granules d'acide cyanurique ou attendre une forte pluie (lol)\nMon TA est très bas, le PH est bas, le chlore libre est bas et mon TH est bas. tous sont très bas.\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 16 juin 2020:\nLorsque tous les niveaux de produits chimiques sont bons mais que votre eau est encore trouble, cela signifie que vous avez des débris dans votre eau qui arrivent en raison d'un filtre de piscine défectueux qui nécessite un lavage à contre-courant ou le remplacement du média filtrant.\nEssayez de faire un lavage à contre-courant du filtre de votre piscine ou de remplacer le média filtrant, c'est-à-dire le sable filtrant ou le média filtrant D.E, si vous ne l'avez pas changé depuis plus de 4-5 ans.\nVous pouvez ensuite utiliser un floculant pour piscine pour collecter les débris au fond de votre piscine, puis aspirer correctement la piscine pour éliminer tous les débris.\ncharlène le 16 juin 2020:\nok mon niveau est bon aux niveaux idéaux mais ma piscine est encore trouble, que dois-je faire.\nJe ne pense pas que le problème vient de la machine à aspirer, votre filtre pourrait être le problème permettant aux débris de pénétrer dans votre piscine.\nEssayez de laver à contre-courant le filtre de votre piscine car il pourrait être obstrué, ou changez votre sable filtrant ou votre média filtrant D.E s'il est usé et n'a pas été changé depuis plus de 5 ans.\nJoanna le 11 juin 2020:\nChaque fois que j'aspire ma piscine, la machine la rend trouble.\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 28 mai 2020:\nJim, le niveau de chlore libre est trop bas dans votre piscine et vous devez l'augmenter à 3 ppm avant d'avoir des algues ou de l'ammoniac dans votre piscine.\nNous vous recommandons d'utiliser du chlore liquide (hypochlorite de sodium) pour choquer une piscine afin d'éviter d'élever les niveaux d'acide cyanurique sans le savoir. N'oubliez pas de maintenir votre niveau d'acide cyanurique entre 30 et 40 ppm avant d'ajouter du chlore non stabilisé.\nJim le 28 mai 2020:\nMon eau est devenue trouble après avoir ajouté le pH. J'ajoute 2lds à une piscine de 18k gal.\nLe pH non est de 7,6, le chlore libre est inférieur à 0,05, l'alcalinité en 80, j'utilise du bleu Pristine. Mon filtre fonctionne environ 8 heures par jour. J'ai nettoyé la piscine et lavé le dos.\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 21 janvier 2020:\nQuel est votre niveau de chlore libre et d'acide cyanurique dans l'eau? S'ils sont tous trop bas et que vous avez utilisé beaucoup de chlore, vous avez peut-être de l'ammoniac dans votre piscine et vous avez besoin de beaucoup de chlore liquide pour l'éliminer. Pour éliminer l'ammoniac, vous devez atteindre des niveaux élevés de FC (au-dessus de 10 ppm) et maintenir ce niveau en ajoutant du chlore lorsque FC chute de 3 ppm. Si ce n'est pas de l'ammoniac, c'est peut-être votre filtre qui doit être remplacé par le média filtrant, c'est-à-dire le sable ou l'agent filtrant D.E.\nAshraf Nashed le 21 janvier 2020:\nJ'ai refait surface de ma piscine et j'ai suivi toutes les instructions pour faire fonctionner la pompe de la piscine pendant les 72 premières heures après avoir rempli ma piscine avec de l'eau de ville et tous les produits chimiques requis par le gars de la piscine et changé le filtre et le nettoyer presque tous les jours et brosser le piscine deux fois par jour est maintenant presque 21 jours écoulés pour cette procédure et obtenir toujours de l'eau trouble peut vous aider merci\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 14 juillet 2019:\nQuel est votre niveau d'acide cyanurique? Si Cya est également faible, vous pourriez avoir de l'ammoniac dans votre eau. Pour éliminer l'ammoniac, vous avez besoin de beaucoup de chlore liquide. Le chlore liquide est recommandé car il n'augmentera pas votre pH, votre dureté calcique et vos niveaux d'acide cyanurique comme le chlore granulaire ou en comprimés.\nProcédures pour éliminer l'ammoniac dans votre piscine:\n1). Ajoutez du chlore liquide pour augmenter votre FC à 10ppm,\n2). Testez votre FC après 15 minutes et augmentez-le à 10 ppm s'il tombe en dessous de 5 ppm.\n3). Répétez le processus de test FC après 15 minutes et augmentez-le à 10 ppm jusqu'à ce que FC s'installe entre 5-10 ppm pour vous assurer que votre piscine est exempte d'ammoniac.\n4). Laissez votre FC descendre à 3 ppm puis augmentez votre acide cyanurique à 40 ppm pour une piscine sans eau salée et 70 ppm pour une piscine d'eau salée.\n5). Enfin, équilibrez tous vos produits chimiques en commençant par le pH.\nAlexandre le 14 juillet 2019:\nJ'ai de l'eau de piscine très trouble. Mon niveau de PH est normal entre 7,6 et 7,8 mais mon niveau de chlore descend à zéro, même après avoir augmenté le chlore. Quel est le remède pour nettoyer l'eau. Merci de votre aide.\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 02 juillet 2019:\nTout d'abord, je vous recommanderai d'utiliser du chlore liquide (hypochlorite de sodium) qui n'augmentera pas votre pH. Je peux voir que vous avez un niveau de pH très élevé et que l'hypochlorite de calcium est probablement la cause de cette augmentation du pH. Un pH élevé rendra votre chlore moins actif pour tuer les bactéries et les algues et rendra votre eau trouble et terne. Je vous recommande d'utiliser le pH moins pour abaisser votre pH à environ 7,2, puis d'utiliser du chlore liquide (hypochlorite de sodium) pour choquer votre piscine.\nSi votre FC et votre acide cyanurique restent trop bas et que le FC n'augmentera pas après avoir ajouté trop de chlore, vous pourriez avoir de l'ammoniac dans votre piscine et voici plus d'informations sur la façon de tuer l'ammoniac et de nettoyer votre eau: https://hubpages.com / living / Comment-Eliminer-Exces ...\nMeule le 02 juillet 2019:\nJ'ai ouvert ma piscine cette année avec un pied d'eau claire et un sol recouvert d'algues. Remplissez-le, démarrez la pompe et déversez du chlore (dichloro de sodium à 99%). L'eau est devenue trouble. Algues mortes présumées. Je l'ai passé l'aspirateur plusieurs fois, le pH est actuellement de 7,9, l'alcalinité était bonne au dernier test, la dureté est faible, j'ai essayé un clarificateur, je l'ai choqué une demi-douzaine de fois (choc granulaire, deux sacs), une heure après le choc, le chlore a augmenté à 6,1 (en supposant ppm) et le lendemain soir, il était au mieux de 0,1. Récemment testé très haut pour les phosphates. Ils m'ont donné 2 sacs de choc, a déclaré 12 heures après le choc, pour le jeter dans une bouteille de Pool Complete, ce qui ferait tomber les phosphates sur le fond de la piscine, puis aspirerait les déchets. Cela fait environ 36 heures depuis le dumping et aucun changement. Eau trouble, je ne vois pas le sol. Nouveau média (zéobryte) dans le filtre à sable l'année dernière. Sur le point de changer le média en sable et de frapper la piscine avec au moins 10 gallons d'eau de Javel ou de chlore. Pensées?\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 15 juin 2019:\nL'eau blanche à travers les retours peut se produire à cause de l'air dans les tubes et cela ne devrait pas être un gros problème puisque c'est normal. L'air est aspiré à travers l'écumeur, passe à travers le filtre et retourne vers les jets où il produit cette eau de couleur blanche. De plus, si le truc qui revient dans la piscine est du sable, votre filtre peut être défectueux et vous devez vérifier que votre filtre ne libère pas de sable dans la piscine.\nAidez-moi! le 15 juin 2019:\nSi l'eau sortant du retour est blanche et il semble que cela remette des choses dans la piscine. Film blanc au-dessus de l'eau que je ne peux pas tremper avec un filet.\nNB: La bonne quantité de choc de chlore à ajouter dans une piscine: Pour le chlore liquide ou l'hypochlorite de sodium avec 12,5% de chlore, ajoutez 10 onces pour une piscine de 10 000 gallons pour augmenter le chlore libre (FC) de 1 ppm.\nPour l'hypochlorite de calcium ou le chlore en poudre, ajoutez 1 livre pour chaque piscine de 10 000 gallons. En cas d'algues, triple-choquez la piscine en ajoutant 3 livres pour chaque 10k gallons. Utilisez uniquement l'hypochlorite de sodium pour la désinfection de la piscine et l'hypochlorite de calcium pour lutter contre les algues de la piscine.\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 06 août 2018:\nBonjour Shonnel, utiliser du bicarbonate de soude dans une piscine n'est pas une bonne idée car il a beaucoup d'effets secondaires comme affecter le pH et l'alcalinité en même temps et à un rythme différent. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser pH plus et augmentateur d'alcalinité pour augmenter respectivement le pH et l'alcalinité et l'acide muriatique pour les abaisser.\nShonnell Winckler le 06 août 2018:\nEt si j ai déjà utilisé du bicarbonate de soude dans ma piscine?\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 29 juillet 2018:\nBonjour Ann, le problème vient peut-être du choc chloré avec lequel vous travaillez; essayez d'utiliser beaucoup de chlore liquide pour choquer la piscine. En raison également de la chaleur, le chlore libre doit être consommé à un taux plus élevé et vous pourriez avoir besoin d'un stabilisateur de chlore (acide cyanurique) pour aider à garder le chlore dans l'eau plus longtemps.\nAnn Wilson de North Las Vegas le 29 juillet 2018:\nJe suis allé à mon magasin de piscine local (j'ai un 16 'x 16' x 48 "au-dessus du sol, 6000 gallons) pour savoir pourquoi il faisait nuageux (je vis à Vegas ... 115 degrés de chaleur chaque jour ... la température de la piscine est de 92 - 96). On m'a dit qu'il ne contenait pas de chlore et que j'y ai toujours 2 comprimés de 3 po. On m'a dit d'ajouter un sac de choc et que chaque autre lecture était parfaite. Je l'ai fait et le lendemain, j'ai ajouté une ligne de clairificateur, puis j'ai passé l'aspirateur dans la piscine le lendemain. J'y suis retourné 3 jours plus tard car il faisait encore nuageux. Il a pris une autre lecture et a dit PAS de chlore et je dois ajouter un choc tous les 3 à 5 jours. Il a dit d'ajouter un autre sac de choc (fait à 17h30) et d'ajouter un sac de Fresh & Clear (choc sans chlore) 4 heures plus tard (fait à 22h30). La pompe a fonctionné toute la nuit et on m'a dit que tout ce que je devrais faire le lendemain était de nettoyer le filtre et qu'il ne serait pas trouble. Je suis sorti à 7h00 et la piscine est encore nuageuse. J'ai retiré la cartouche filtrante de la pompe (2500 GPH) et elle était comme neuve, rien dessus. Pourquoi est-il encore nuageux?\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 19 juillet 2018:\nOui Aquamahn, le message vaut la peine d'être lu pour éviter l'eau trouble et avoir une piscine sans problème en été.\naquamahn le 19 juillet 2018:\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 27 juin 2018:\nBonjour Ginger, veuillez prendre des mesures précises pour les autres produits chimiques dans la piscine, en particulier l'alcalinité, la dureté calcique et tout stabilisant que vous utilisez, et assurez-vous qu'ils sont tous équilibrés avant d'ajouter du chlore. Le chlore ne s'équilibrera pas tant que tous les produits chimiques ne seront pas équilibrés.\nGingembre le 27 juin 2018:\nJ'ai une piscine creusée en béton qui a une surface peinte. Le ph est de 7,5, j'ai fait tester l'eau et elle n'a pas de problème de métal mais ne supportera pas le chlore. J'ai mis 17 livres de choc et 4 gallons de chlore liquide depuis le 20/06/18, 5 livres de choc hier soir à 18h et ce matin à 6h du matin, il n'y a PAS de chlore dans la piscine et le temps est encore nuageux. Je me bats avec ça depuis un mois maintenant. Aucun conseil?\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 04 juin 2018:\nSalut Chrissy, vous ne faites rien de mal, continuez simplement à passer l'aspirateur dans la piscine jusqu'à ce que tout le sable soit enlevé. Assurez-vous également que vos produits chimiques sont tous équilibrés tout le temps pour éviter les problèmes de piscine tels que l'eau trouble et les algues.\nChrissy le 04 juin 2018:\nL'eau de ma piscine est trouble et j'ai tout fait correctement. J'ai découvert qu'un de mes enfants avait traversé du sable dans ma piscine. J'ai donc passé l'aspirateur pour m'assurer que le filtre est propre, j'ai de bons niveaux. Je ne sais juste pas quoi faire d'autre quelqu'un peut-il m'aider à comprendre ce dont j'ai besoin ou si je fais quelque chose de mal\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 28 mai 2018:\nBonjour Teresa, pour réduire le pH, vous devez ajouter un réducteur de pH dans la piscine. Malheureusement, pour réduire la dureté calcique, la piscine doit être partiellement vidangée et remplacée par de l'eau fraîche.\nTERESA le 28 mai 2018:\nLES BANDES TESTÉES POUR LA PISCINE BLEU NUAGEUX DONT PH ÉLEVÉ ET DURETÉ ÉLEVÉE\nHallo Smith, confirmez que tous les produits chimiques de votre piscine sont bien équilibrés, en particulier le chlore, le pH, l'AT et la dureté calcique. Encore une fois, l'eau de ruissellement qui transporte parfois des phosphates et des nitrates dans la piscine peut être la cause de l'eau trouble persistante, alors essayez de tester ces substances.Cependant, si vous venez d'ouvrir la piscine récemment, cela ne vous dérange pas, car l'eau finira par s'éclaircir à mesure que vous continuez à maintenir les produits chimiques dans l'eau. Sur un autre cependant, assurez-vous qu'il n'y a pas de débris dans la piscine car le floc de piscine ne fonctionne que lorsqu'il y a de la saleté dans l'eau. Enfin, votre filtre est peut-être obstrué, essayez de le laver à contre-courant pour être sûr que ce n'est pas le filtre.\nMac Smith le 27 mai 2018:\nJ'ai une piscine creusée de 44000 gallons, j'ai choqué qu'elle utilisait des clarificateurs et le filtre à sable n'a qu'un an, même essayé le floc qui a beaucoup aidé, mais il y a toujours un peu de nuageux là-dedans où je peux à peine voir le fond à 6 pied profond. qu'est-ce que je fais ensuite pour me débarrasser du cloud qui me rend fou. les produits chimiques sont presque parfaits le clorine est juste un peu élevé.Je ne sais pas quoi faire d'autre.\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 11 mai 2018:\nSalut Sam, si le niveau de chlore est OK, la nébulosité pourrait être le résultat de petits débris. Essayez le floculant pour piscine, puis passez l'aspirateur dans la piscine.\nSam GR le 11 mai 2018:\nBonjour, j'ai une piscine creusée de 30 000 gallons avec un liner. Nous l'avons ouvert il y a quelques semaines. Nous avons acheté de nouvelles cartouches filtrantes (il y a 3 jours) et les nettoyons une fois par jour. Les niveaux d'eau semblent équilibrés. L'eau est encore trouble - couleur bleuâtre. Lorsque l'entreprise est venue ouvrir la piscine, elle a ajouté 25 # d'alcalinité ainsi que 25 # de calcium. J'ai également utilisé un clarificateur. Nous avons une pompe à vitesse variable - nous la faisons fonctionner à 2850 tr / min pendant 24 heures par jour depuis 3 jours. Que puis-je faire pour l'éclaircir?\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 03 mai 2018:\nC'est un travail un peu difficile étant donné que c'est un puits et que vous ne pouvez pas vidanger l'eau et la remplacer par une nouvelle. La seule option pour vous est de saturer l'eau du puits en ajoutant un acide fort comme l'acide muriatique comme indiqué; bien que cela ne réduise pas directement les niveaux de calcium, cela équilibrera l'eau et prendra soin de la dureté causée par le calcium. Bonne chance!\nScott le 02 mai 2018:\nSalut, j'ai trop de calcium dans l'eau de mon puits, comment puis-je le réparer?\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 09 novembre 2017:\nSalut Rupra, la turbidité doit être due à une quantité insuffisante de chlore dans la piscine. Testez le chlore et assurez-vous qu'il est de 3 ppm. Mesurez également tous les autres produits chimiques de la piscine tels que le pH, l'alcalinité, la dureté calcique et vérifiez qu'ils sont tous équilibrés. Si le chlore et tous les autres produits chimiques sont équilibrés mais que la piscine est encore trouble, essayez d'utiliser un clirifier de piscine, puis passez l'aspirateur dans la piscine car la substance blanche au fond peut être des particules ou de la saleté accumulées lorsque les gens nagent. Bonne chance!\nG S Rupra le 09 novembre 2017:\nEau trouble et blanc cassé pensez au fond s'il vous plaît aviser\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 03 septembre 2017:\nBonjour Tammy, la première étape à suivre est de s'assurer que votre pH reste stable entre 7,4 et 7,6. Essayez d'utiliser un pH plus plus fort afin que vous puissiez augmenter le pH plus rapidement. Une fois que le pH est stable, prenez la lecture pour le chlore et assurez-vous que le chlore total indique 3 ppm et pas moins. Le niveau de chlore ne peut se stabiliser que si votre pH est stable, alors travaillez-y d'abord. Le trouble est toujours dû à de faibles niveaux de chlore.\nTammy Ortega le 03 septembre 2017:\nJe suis nouveau dans les piscines. J'ai une piscine de 30 000 gallons qui a été nuageuse pendant plusieurs jours. J'ai pris un échantillon au magasin local de la piscine et le seul niveau était un pH bas inférieur à 6,8. J'ai acheté GLB parce que le PH était bas et je ne sais pas combien de temps cela prend pour fonctionner ou comment savoir si cela fonctionne même. Je ne sais pas quelle devrait être ma prochaine étape car il ne semble pas que des changements se soient produits\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 29 août 2017:\nKatertater le 29 août 2017:\nMerci pour votre réponse!! C'était très rapide je pense! Je n'ai pas entendu parler de cela, alors je vais certainement essayer!\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 28 août 2017:\nSalut Katertater, le dissolvant de phosphate peut simplement réduire les niveaux de phosphate dans votre eau mais ne dissipera pas la turbidité. Il doit y avoir une autre évolution de la nébulosité peut être le pH ou les niveaux d'alcalinité sinon le chlore. Si tous les produits chimiques sont OK mais que votre eau est encore trouble, vous devrez d'abord essayer le flocage de la piscine pour collecter toutes les particules au fond de la piscine, puis passer l'aspirateur dans la piscine, ou utiliser un clarificateur de piscine qui éliminera toutes les particules à travers le filtre. . Un niveau élevé de phosphate signifie que votre eau contient des corps étrangers tels que la saleté, la lotion pour le corps, les produits capillaires, etc., qui doivent être éliminés. Enfin, continuez à ajouter un choc de chlore après avoir utilisé le floc ou le clarificateur de piscine et faites fonctionner votre pompe à haut niveau pendant 24 heures et vous verrez des changements. Désolé pour la réponse tardive.\nKatertater le 28 août 2017:\nJ'ai une piscine hors sol de 24 pieds ronde de 5000 gallons. Jusqu'à il y a environ 2 semaines, l'eau était limpide. Nous entretenons très bien la piscine. Mon mari le teste tous les jours et ajoute des produits chimiques au besoin. Nous avons lavé la piscine à contre-courant, aspiré le fond, choqué et il fait encore très nuageux. A pris un échantillon d'eau à la piscine locale et ils ont testé l'eau et tous les niveaux ont été testés parfaits. Le chlore était un peu élevé mais tous les autres domaines étaient super. Ils ont fait un test de phosphate et nous avons un niveau élevé de phosphate. Acheté un dissolvant de phosphate hier, versé la bouteille entière dans la piscine comme indiqué et utilisé deux sacs de choc comme indiqué et aujourd'hui l'eau est encore trouble. Encore plus nuageux qu'hier. Je ne vois pas le fond de la piscine. Je ne sais pas quoi faire d'autre et je veux vraiment que la piscine soit belle et propre pour le week-end de la fête du Travail. VEUILLEZ AIDER.\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 27 août 2017:\nSalut 4boymomrealness, une couleur vert clair signifie que votre piscine développe des algues. Un algicide devrait apporter des modifications, mais si vous ne remarquez aucun changement, vous devrez utiliser un peu de chlore liquide pour choquer cette piscine jusqu'à ce qu'elle disparaisse et le faire rapidement avant que les algues ne deviennent trop: ajoutez 1 livre de chlore à votre 5000 piscine gallon et regardez-le pendant quelques heures pendant qu'il s'éclaircit. La piscine n'est pas sûre pour la baignade tant que la couleur verte et la nébulosité ne se sont pas dissipées.\n4boymomréalité le 27 août 2017:\nBonjour, toutes mes lectures chimiques dans la piscine sont à des niveaux presque parfaits et ma piscine est encore très nuageuse. Je suis allé à ma piscine locale, et ils ont dit d'essayer un nettoyeur d'algues, j'ai fait ça, nettoyé et aspiré le fond et les côtés ... a été choqué la nuit dernière, rien. Couleur vert clair encore très laiteuse. Que puis-je faire pour l'effacer ?? Est-ce sans danger pour mes enfants ?? C'est une piscine hors sol de 5000 gallons, depuis des années, cela ne s'est jamais produit depuis longtemps auparavant, a toujours été en mesure de la nettoyer, mais cette fois, cela fait environ 2 semaines. Merci beaucoup pour toute aide ou conseil que vous pourriez donner .. nous vivons dans le sud et c'est CHAUD lol .. merci encore d'avance.\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 25 août 2017:\nOui Bonebrake, ajoutez plus de chlore et assurez-vous qu'il est stable à 3 ppm tout le temps. Si votre piscine est située à un endroit où il y a beaucoup de soleil, vous pouvez ajouter un sterbilisant (acide cyanurique) dans votre eau pour aider à maintenir le chlore stable. Vérifiez simplement que vous équilibrez tous les produits chimiques de la piscine dans votre eau et tout ira bien.\nBonebrake le 24 août 2017:\nTout a finalement été testé là où il était supposé, sauf le chlore libre qui indiquait qu'il était bas sur la bandelette de test. Le nuage se trouve en bas, généralement du côté opposé du filtre. J'ai l'habitude de passer l'aspirateur parce que j'ai essayé d'utiliser ce qui fait que les particules vont au fond de la piscine et c'est généralement de l'eau claire après cela jusqu'à ce que je passe l'aspirateur et que toute la substance trouble retourne dans l'eau. Les particules passent directement à travers ce sac en tissu qu'elles vous donnent avec l'aspirateur bon marché que vous utilisez avec le tuyau. Si le chlore et tout fonctionnent correctement, est-ce que je choquerais encore la piscine pour qu'elle se débarrasse de ce nuage? Ce cloud est devenu plus petit maintenant que tout se teste mieux, mais il est toujours là. Est-ce que cela prend un certain temps après que les produits chimiques sont équilibrés avant que ce nuage ne disparaisse complètement?\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 24 août 2017:\nSalut Bonebrake, comment sont vos produits chimiques? Je soupçonne que vos produits chimiques, en particulier le chlore, ne sont pas dans le bon équilibre. Assurez-vous que le chlore total est toujours de 3 ppm et le chlore combiné pas plus de 0,5 ppm tout le temps. Assurez-vous également que votre pH est compris entre 7,2 et 7,8. Si tous les produits chimiques sont équilibrés mais que votre eau est encore trouble, essayez d'utiliser un clarificateur de piscine pour éliminer la nébulosité. Passer l'aspirateur peut ne pas vous aider à moins d'être certain que l'eau de votre piscine contient des particules.\nJ'ai une piscine hors terre ronde de 14 pieds. Je n'ai eu que des problèmes avec la piscine cette année. J'ai finalement obtenu tous les produits chimiques là où ils sont supposés être, mais il continue à recevoir ce nuage qui s'installe au fond de la piscine. Quand je vais aspirer les trucs au fond de la piscine, ils passent simplement à travers le sac filtrant et rendent la piscine trouble partout. Tellement que vous ne pouvez pas voir le fond de la piscine. Lorsque les produits chimiques n'étaient pas aussi contrôlés, j'avais une substance visqueuse qui entrerait dans le filtre. Le filtre que j'ai jus se trouve sur le côté de la piscine et utilise un filtre en papier de taille A. L'aspirateur que j'utilise est juste celui qui utilise le tuyau et a un sac qui élimine les débris du fond, mais ce nuage le traverse. Je l'ai utilisé cette année parmi les produits chimiques pour contrôler cela et j'ai encore des problèmes. Je pensais que c'était les algues qui commençaient mais ça ne partirait pas complètement et ce n'est pas vert. Le nuage n'est pas vert, il est blanchâtre\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 19 juillet 2017:\nSalut ensoleillé, de l'apparence des choses, le problème est causé par vos lectures chimiques: votre chlore libre est un peu plus bas. Vous devez augmenter le niveau de chlore libre pour se déposer entre 2,5 ppm et 3 ppm et le chlore combiné ne doit pas dépasser 0,5 ppm. Cela signifie que vous devez choquer votre piscine avec du chlore et vous assurer de faire un test de chlore libre régulièrement et d'ajuster le niveau le cas échéant et vous n'aurez pas une piscine trouble.\nDe plus, l'alcalinité (TA) doit être maintenue entre 80 et 120 ppm pour les piscines avec doublures et entre 100 et 125 ppm pour les piscines en plâtre, ce qui signifie que le TA est légèrement plus élevé et que vous devez le baisser un peu en utilisant de l'acide chlorhydrique. L'acide muriatique abaisse également le niveau de pH et des précautions supplémentaires doivent être prises pour ne pas en ajouter beaucoup.\nEnfin, votre dureté calcique est trop faible: si vous avez une piscine en plâtre, vous devez maintenir la dureté calcique entre 250 ppm et 350 ppm et le faire le plus tôt possible pour éviter de dissoudre le calcium du plâtre, des carreaux et du béton. Cela pourrait être la principale raison pour laquelle l'eau de votre piscine semble un peu trouble en permanence.\nPour une piscine sans problème, assurez-vous de tester vos produits chimiques régulièrement et de les ajuster de manière appropriée: Découvrez quand faire des tests pour vos produits chimiques et les niveaux recommandés pour chaque produit chimique dans le lien suivant: https://hubpages.com/ living / Piscine-Chemistr ...\nensoleillé le 19 juillet 2017:\nMa piscine est un peu trouble, je peux voir le fond, mais l'eau n'est pas très claire. Chaque lecture est bonne: FC 1.8, TC 2.4, CC 0.6, PH 7.6, dureté 180, alcalinité 126. Le médecin de la piscine m'a laissé utiliser Super Clarifier, faire fonctionner la pompe 8-12 heures, puis éteindre la pompe pendant plus de 6 heures, attendre les particules tomber au fond de la piscine. Puis passez l'aspirateur sur Waster ou Drain. J'ai fait ça, mais l'eau toujours un peu trouble. Pourquoi? Merci.\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 13 juillet 2017:\nSalut Portia, l'utilisation d'algicide n'est pas très nécessaire si vous utilisez un choc au chlore dans votre piscine à moins qu'il n'y ait des signes de présence d'algues dans la piscine. Assurez-vous simplement que votre chlore est toujours de 3 ppm en choquant régulièrement votre piscine et vous n'aurez pas de croissance d'algues dans votre piscine. Cependant, si vous pensez que le nettoyant aux algues est bon pour vous, vous pouvez le faire chaque semaine en ajoutant 0,25 once pour votre piscine hors sol de 1200 gallons.\nPour un pH plus élevé, une piscine hors sol de 1200 gallons aura besoin d'environ une demi-tasse, tandis que le pH vers le bas peut être aussi peu que moins d'un quart de tasse en fonction de la dérive de votre pH. vous pouvez utiliser ce guide Kem - Tek pour plus d'informations sur l'ajout de produits chimiques à une piscine: http: //www.kem-tek.com/kemtek_howto/how-pool-dosag ...\nPortia le 13 juillet 2017:\nJ'ai une petite piscine hors sol de 1200 gallons, combien de nettoyant d'algues et de pH haut ou bas dois-je utiliser pour une si petite piscine! HELLLP S'il vous plaît!\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 03 juillet 2017:\nSalut Bob, vous pouvez utiliser le réducteur de pH pour réduire le niveau dans la plage de 7,4 ppm à 7,6 ppm, puis tester le chlore total et vous assurer qu'il lit 3 ppm, sinon, ajouter un peu de chlore choc pour obtenir le chlore total jusqu'à 3 ppm et la piscine s'éclaircira.\nBob le 03 juillet 2017:\nJ'ai ajouté PH Rise directement à la piscine accidentellement et l'eau est laiteuse. Comment puis-je réparer ça?\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 02 juillet 2017:\nBonjour Sheila, assurez-vous que le pH est compris entre 7,4 ppm et 7,6 ppm et que le chlore total indique 3 ppm pour que l'eau s'éclaircisse. Si toutes les lectures sont correctes mais que l'eau est encore trouble (blanche), cela signifie que votre piscine est sale, essayez d'utiliser un clarificateur d'eau pour collecter et éliminer toute saleté qui peut être présente dans votre piscine et tout ira bien.\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 28 juin 2017:\nJe suis content de tes progrès Matt. Oui, une fois que vous obtenez un chlore stable à 3 ppm, vous pouvez nager. Vous devrez ajouter plus de chlore liquide (choc) et le maintenir à 3 ppm (chlore total). Pour en savoir plus sur la façon de choquer votre piscine et à quelle fréquence vous devez effectuer chaque test chimique de piscine, et ajustez-les comme il convient dans ce lien: https: //dengarden.com/swimming-pools/Shocking-a-No ...\nmat le 28 juin 2017:\nSalut, j'y suis presque maintenant en train de faire entrer le chlore ... une fois que tout indique «ok» ou presque ok sur mes bandelettes de test, nous pouvons plonger, non?\nÀ quelle fréquence dois-je alors tester l'eau et rééquilibrer etec si nécessaire? Merci encore beaucoup pour votre aide. M\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 27 juin 2017:\nOui Matt, essayez un augmentateur de pH plus fort et ajoutez du borate si vous le pouvez ...\nSalut Matt, augmenter le pH ne devrait pas être un gros problème, peut-être que vous pouvez essayer une marque différente ou plus forte comme Pool & Spa pH Increaser si le pH + que vous utilisez ne fonctionne pas. En outre, vous pouvez utiliser du borate pour aider à stabiliser le pH et tout ira bien. À propos de la mousse, je pense qu'il a fallu trop de temps pour s'éclaircir, vous pouvez essayer l'un des meilleurs décapants de mousse pour effacer la mousse.\nMat le 27 juin 2017:\nMoi encore bonjour! Je suis déconcerté que la mousse soit claire comme vous l'avez dit mais toujours là. Le TA est maintenant dans la bande OK, mais j'ai ajouté ph + comme vous l'avez dit pour bien faire les choses en premier et cette lecture est toujours au bas de l'échelle ?? Je n'ai encore rien ajouté pour soulever des idées, s'il vous plaît, cela ne sera pas triste avant l'hiver à ce taux lol\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 26 juin 2017:\nDouglas, essayez d'utiliser plus de choc de chlore liquide et un stabilisateur (acide cyanurique) si cela peut fonctionner pour vous; Le chlore libre peut également être le résultat d'un excès de lumière solaire qui peut être contrôlé à l'aide d'acide cyanurique. En outre, le zinc aide à prévenir la réaction entre le chlore libre et le laiton ou tout autre métal, vous pouvez essayer le zinc si tout ne fonctionne pas pour votre piscine. L'aspiration peut également fonctionner dans le cas où vous avez des débris dans votre piscine, vous pouvez utiliser le floc de piscine, puis aspirer la piscine à l'aide d'une pompe de piscine manuelle.\nDouglas H. le 26 juin 2017:\nBarack, merci pour votre réponse, cela a été très apprécié. Cela peut être la cause de mon eau trouble, je n'arrive pas à augmenter le niveau de chlore libre, il est à 0 alors que tout le reste est OK. Je continue à faire du burn-out dans la piscine mais cela n'augmente pas le niveau de chlore libre. Selon la société de piscine, il y a beaucoup de gens dans cette région (Upstate NY) qui ont le même problème de ne pas pouvoir augmenter le niveau de chlore libre.\nSalut, Douglas, même à une bonne concentration, le chlore réagit avec n'importe quel métal, y compris les objets en métal inoxydable, par corrosion. Ainsi, l'objet en laiton utilisera davantage le chlore libre et peut rendre l'eau de votre piscine trouble en raison du faible taux de chlore libre dans la piscine.\nDouglas H le 25 juin 2017:\nUn objet en laiton dans la piscine rendrait-il l'eau trouble et empêcherait-il une augmentation du niveau de chlore?\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 22 juin 2017:\nSalut, Terri, désolé pour tout. Quelle est la couleur de l'eau de votre piscine? Est-ce vert, jaune ou noir? Si l'eau de votre piscine a l'une des couleurs, cela signifie que vous avez des algues de piscine. Pour vous débarrasser des algues, assurez-vous d'abord que le pH se situe entre 7,4 ppm et 7,6 ppm. Deuxièmement, vous devez utiliser plus de choc de chlore jusqu'à 12 ppm et le laisser agir sur les algues jusqu'à ce que la couleur s'éclaircisse. Si la piscine est trouble, cela signifie que vous avez de faibles niveaux de chlore libre, assurez-vous de faire un test de chlore et s'il est inférieur à 3 ppm, ajoutez un choc de chlore pour augmenter le niveau jusqu'à 3 ppm (chlore total), ou si vous avez un kit de test qui peut tester la chloramine, s'assurer que la chloramine est de 0 ppm ou pas plus de 0,5 car la chloramine est la substance qui provoque une eau trouble de la piscine. Si vous êtes certain que votre piscine n'est pas affectée par les algues et qu'elle n'est pas trouble non plus, cela signifie que vous avez du sable dans votre piscine en raison d'un filtre à sable défectueux: si tel est le cas, passer l'aspirateur dans la piscine n'aidera pas le situation et vous devez remplacer le sable de toute urgence, après avoir remplacé le sable, vous pouvez utiliser le floc de piscine pour collecter tous les débris présents dans votre piscine au fond de la piscine puis l'aspirer pour éliminer toutes les particules et votre piscine s'éclaircira. N'hésitez pas à communiquer tout progrès ou problème pour plus d'aide.\nTerri le 22 juin 2017:\nS'il vous plaît, aidez! Mon divorce m'a laissé tout seul avec une maison que j'ai du mal à gérer.\nJ'ai une piscine creusée de forme ovale du Pacifique avec une marche décalée dans l'extrémité peu profonde. La piscine mesure 17 par 35 pieds. Le revêtement a été remplacé en 2004 et le couvercle de verrouillage de boucle a été installé en 2005. Il a un filtre à sable.\nJe ne l'ai pas ouvert l'année dernière. Je ne savais pas que c'était un grand non non! Mon filtre fonctionne 24 heures sur 24 depuis deux semaines. J'ai mis 25 gallons de choc. Le gars de la piscine que j'ai embauché pour m'aider dit que j'ai 2 pouces de limaces au fond de la piscine. Je suppose que tout s'est passé à travers la couverture de piscine à verrouillage en boucle qui me paraissait bien. La partie profonde a été aspirée deux fois et je continue de brosser les bords et je ne peux toujours pas voir le fond. Je sais que les besoins en sable ont changé, ce que je leur ai demandé à plusieurs reprises maintenant. Je ne veux pas tuer le filtre ou ma facture d'électricité.Que dois-je faire dans cette situation? Tout avis serait grandement apprécié!\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 16 juin 2017:\nBienvenue Matt, Goodluck!\nMatt Faulkner le 16 juin 2017:\nBlimey - que faire - oui, j'écrémais le savon depuis un moment maintenant (avant même que je t'écrive), l'eau en dessous a l'air adorable!\nJ'utilise juste une bande de carton que vous plongez dans l'eau et que vous comparez ensuite à un graphique. Merci encore sera dessus demain. M\nSalut, avez-vous essayé d'utiliser un écumeur manuel pour enlever la mousse? Si la mousse persiste, vous pouvez utiliser "Bestway Clear-Water Foam Remover" disponible sur Amazon ou dans votre magasin de piscine local. À propos des produits chimiques, vous auriez pu utiliser du chlore liquide pour des résultats plus rapides, car il se dissout plus rapidement que la tablette de chlore. Je ne suis pas sûr du kit de test que vous utilisez, mais assurez-vous que le chlore total est de 3 ppm (chlore libre au moins 2,5 ppm). Le pH est également encore trop bas, utilisez un augmentateur de pH pour augmenter les niveaux de pH à 7,4 - 7,6 ppm. L'alcalinité totale doit être maintenue entre 80 et 120 ppm, ce qui signifie que votre TA est encore trop faible, utilisez du bicarbonate de soude (augmentateur d'alcalinité) pour augmenter le niveau de TA. N'ajoutez pas les produits chimiques en même temps, commencez par le pH puis le chlore puis TA: Voici un lien vers la lecture des produits chimiques pour une piscine https: //hubpages.com/living/Swimming-Pool-Chemistr ... - n'hésitez pas à communiquer tout progrès.\nSalut, moi encore! Désolé pour une autre question - j'ai "hérité" de ce pool et j'essaye de le contourner. Étonnamment, j'avais fait la plupart des choses que vous m'avez gentiment envoyées sur votre dernier message, mais j'ai ensuite pris une lecture de la piscine:\nChlore libre - 0\nLes comprimés de chlore se dissolvant lentement au fur et à mesure que j'écris, je ne sais pas comment obtenir les deux autres lectures - pourriez-vous me conseiller s'il vous plaît (je pense que cela peut aussi aider à éliminer la mousse de savon?!) Merci encore Matt\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 15 juin 2017:\nMatt Faulkner le 15 juin 2017:\nMerci beaucoup - être patient avec cette fichue chose! M\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 14 juin 2017:\nSalut, Matt, la mousse est évidemment causée par le choc de piscine expiré que vous avez utilisé. Le formulaire finira par s'éclaircir, laissez-lui le temps, ou vous pouvez accélérer le processus en utilisant un écumeur manuel pour éliminer l'excès de mousse. Une fois que la mousse s'est dissipée et que votre piscine est encore verte, assurez-vous de choquer votre piscine avec un choc de chlore ou un algicide de bonne qualité. Assurez-vous également que les lectures de pH et d'alcalinité sont dans les niveaux recommandés avant de choquer la piscine. Voici un lien vers un guide complet sur la façon de nettoyer une piscine verte: https: //dengarden.com/swimming-pools/clearing-up-a ...\nMatt Faulkner le 14 juin 2017:\nSalut, ma piscine était verte, je l'ai choquée mais les trucs de choc étaient obsolètes depuis 6 mois (avec le recul!) Je sais que j'ai un film de type saopy sur le dessus de la piscine et ça bouillonne juste quand il passe à travers le filtre. J'ai ajouté du chlore mais j'attends qu'il se dissolve ... d'autres idées comment se débarrasser du truc s'il vous plaît?\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 12 juin 2017:\nVous êtes si bienvenu Orlando\nOrlando le 12 juin 2017:\nVous êtes bienvenu Karen ...\nKaren le 12 juin 2017:\nMerci encore. Penser que c'est peut-être le problème.\nKaren, utilisez-vous un filtre à sable? Si tel est le cas, le limon brun au fond de la piscine signifie que votre filtre à sable est défectueux, laissant le sable sortir dans la piscine, ce qui lui donne une apparence trouble. Arrêtez d'aspirer la piscine et assurez-vous que votre filtre est en bon état. En savoir plus sur l'entretien du filtre à sable ici: https: //dengarden.com/swimming-pools/Swimming-Pool ...\nBonjour Orlando, NON, vous ne pouvez pas ajouter en même temps un choc de chlore, un augmentateur de pH et un contrôle du métal. Si le pH et le chlore libre sont faibles, la première chose à faire est de vous assurer que le niveau de pH se situe entre 7,4 et 7,6 ppm avant d'ajouter un choc de chlore. Deuxièmement, choquez votre piscine pour que le chlore libre atteigne 1,5 ppm. Le chlore libre de zéro fera pousser des algues de piscine dans votre piscine. Découvrez comment choquer votre piscine ici: https: //dengarden.com/swimming-pools/Shocking-a-No ...\nMerci. J'ai passé l'aspirateur parce qu'il y a un fin limon brun qui s'accumule au fond de la piscine. Difficile à aspirer car il est si fin qu'il se disperse comme une bouffée de poussière dès que la pompe est allumée. Désordre frustrant.\nSalut Barack, ma question est la suivante ... puis-je ajouter un choc, un pH et un contrôle du métal en même temps? Je suis en train de passer par ce processus de démonuage du pool depuis mercredi dernier. Le chlore libre reste également à 0 et je ne peux pas me lever, comment puis-je résoudre ce problème?\nSalut Karen, la dureté totale ou calcique ne rendra pas votre piscine trouble. Une dureté calcique de 250-350 ppm est nécessaire principalement pour protéger les parties de la piscine telles que les carreaux, le plâtre ou le béton de la corrosion. Si vos produits chimiques, en particulier la lecture du chlore, vous conviennent, vous pouvez essayer de passer l'aspirateur dans la piscine si cela peut vous aider. Vérifiez également que le filtre de votre piscine fonctionne correctement et que le média filtrant (c'est-à-dire le sable) n'est pas usé, le cas échéant.\nL'eau de la piscine est trouble et lorsque vous utilisez une bandelette de test, tous les niveaux sont bons, sauf une dureté totale très faible. Tout ce que j'ai lu indique que cela ne causera pas une piscine trouble, mais des niveaux de dureté élevés le feront? Aidez-moi!\nSalut Chan, un stabilisateur ne nettoie pas une piscine nuageuse. Un stabilisant est utilisé uniquement pour aider à maintenir les niveaux de chlore, en particulier les jours ensoleillés pour protéger le chlore des rayons UV qui consomment du chlore à un taux très élevé. Je vous suggère de mesurer le niveau de chlore libre et de vous assurer qu'il est d'environ 1,5 ppm, sinon, vous devez choquer votre piscine avec du chlore. Découvrez comment choquer votre piscine: https: //dengarden.com/swimming-pools/Shocking-a-No ...\nChan le 12 juin 2017:\nMes niveaux sont bons sauf pour le stabilisateur. J'ai ajouté un stabilisateur à la piscine et l'eau est encore trouble. Que dois-je faire d'autre?\nSalut Sara, je ne pense pas qu'il y ait un problème avec le sable. Le sable peut fonctionner aussi longtemps que 5 ans si la piscine n'est pas très fréquentée, sauf s'il s'agit d'une piscine commerciale. Vous devriez essayer de laver votre filtre à contre-courant, rappelez-vous qu'il est recommandé de laver à contre-courant votre filtre à sable au moins une fois par semaine. Si le rétrolavage de votre filtre ne fonctionne pas, essayez de passer l'aspirateur dans votre piscine pour éliminer toutes les particules qui peuvent être présentes dans votre piscine. Comment sauvegarder un filtre à sable: https: //dengarden.com/swimming-pools/Swimming-Pool ...\nSara le 12 juin 2017:\nNous avons fait tester notre eau de piscine trouble et nous avons dit que tous les niveaux étaient bons et baignables. Il a été suggéré d'utiliser un clarificateur, mais cela n'a pas fonctionné. Devrions-nous envisager de changer le sable de notre filtre? Nous avons acheté la maison en décembre 2015 et le sable n'a pas été changé depuis. Je ne sais pas quand il a été changé avant\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 28 mai 2017:\nSalut Lynnette, tant que vous n'aurez pas équilibré toutes les lectures chimiques de votre piscine, cela ne disparaîtra pas. Utilisez de l'acide muriatique pour abaisser l'AT. Assurez-vous également que le pH et le chlore libre sont équilibrés.\nLynnette le 28 mai 2017:\nJ'ai un chlore élevé, un chlore libre élevé, un pH bas et une alcalinité élevée. J'ai lavé à contre-courant la piscine les deux derniers jours, nettoyé les filtres et fait fonctionner la pompe 24 heures sur 24. Impossible de se débarrasser de l'eau trouble. La piscine est dans le sol 32 000 gallons, l'eau est froide. La température quotidienne au milieu de 6o est à l'extérieur, l'a ouverte il y a deux semaines et ne peut pas être claire.\nBarack James (auteur) de Green City in the Sun le 25 mai 2017:\nSalut Richard, des niveaux élevés de phosphate signifient que votre piscine est sur le point de devenir verte car les algues se nourrissent de phosphate. Le dissolvant de phosphate ne suffit pas. Vous devez choquer votre piscine avec du chlore et maintenir le bon niveau de chlore libre tout le temps.\nRichard le 23 mai 2017:\nToutes les lectures sur notre piscine sont bonnes.\nNotre eau a été testée et nos phosphates sont élevés. Nous avons ajouté deux fois du réducteur de phosphate au cours des 3 dernières semaines. Nous avons nettoyé le dos tous les jours à l'aspirateur. Et notre piscine est encore nuageuse.Toutes les suggestions.\nVoir la vidéo: Eau verte piscine. Eau trouble piscine - Comment nettoyer? (Juillet 2022).\nCopyright 2022 \_ 7 causes de l'eau de piscine trouble et comment la nettoyer...