CGV Bewell Spécialiste SPA Canadien - Bewell France\nAccueil>CGV Bewell Spécialiste SPA Canadien\nLes présentes conditions générales de vente détaillées ci-dessous (ci-après désignées les "Conditions Générales"), régissent les relations contractuelles entre tout utilisateur du site Be Well France SAS désirant effectuer un achat auprès de Be Well France SAS via Internet ou par téléphone (ci-après désigné "le client"ou "Vous") et la société Be Well France SAS, BE WELL FRANCE SAS au capital de 60.000 EUROS, dont le siège est situé au 1471 chemin de Berthoire 83910 Pourrieres et immatriculée au registre du commerce sous le numéro 82043628500010 (ci-après désignée "Be Well France SAS"). Be Well France SAS a pour activité principale la vente de biens (sur le site internet www.spa-bewell.com).Ces conditions générales de vente sont les seules applicables et remplacent toutes autres conditions, sauf accord contraire préalable, expresse et écrit. A tout moment, Be Well France SAS peut être amenée à modifier certaines des dispositions des présentes conditions générales. En conséquence, il est nécessaire de prendre connaissance de la version en vigueur, le jour de votre commande sur le site www.spa-bewell.com (ci-après désigné le " Site "). Ces modifications sont opposables au client à compter de leur mise en ligne et seront appliquées aux commandes postérieures à cette mise en ligne. Chaque achat sur le Site est soumis à l’ensemble des clauses des conditions générales applicables à la date de la commande. Le client ne pourra valider sa commande qu’après avoir pris connaissance des présentes conditions générales et les avoir acceptées en cochant l’icône dédié à cet effet. Be Well France SAS considère qu''en validant sa commande, le client a dûment pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte sans réserve. En validant les présentes conditions générales de vente lors de la commande, le client déclare avoir la capacité juridique permettant la conclusion d’un contrat au sens des articles 1123 et suivants du Code Civil.\n-Par téléphone au 01 70 71 89 17\nBe Well France SAS\nHormis les cas de vices cachés, aucune réclamation ni réserve ne sera admise, après réception des produits par le client, si celui-ci n’a pas respecté la procédure détaillée ci-dessus. La livraison de certains produits est réalisée par un transporteur que nous aurons désigné qui effectuera le dépôt du Produit devant votre domicile ou au pied de votre immeuble. Aucune opération de manutention et de pose ne sera effectuée par le transporteur. Vous serez donc en charge de la récupération, l’entreposage et la pose des Produits à votre domicile. En votre absence au moment de la livraison, un avis de passage sera déposé dans votre boîte aux lettres. Vous serez alors invité à Vous rapprocher directement du transporteur ou de Nous-mêmes, soit par mail à l’adresse info@spa-bewell.com soit par téléphone au numéro 01 70 71 89 17 , afin de convenir d’un nouvelle date et horaire de livraison. Les frais de cette seconde livraison seront à notre charge.\nConformément à l'article L121-20 du Code de la consommation, l’utilisateur dispose d''un délai de 10 jours francs à compter de la livraison de la commande pour retourner le produit qui ne conviendrait pas contre échange ou remboursement. Les frais de retour seront alors à la charge de l’utilisateur. Aucun retour de marchandise ne sera accepté, sans accord préalable de notre service clients, et à la condition exclusive que les marchandises soient retournées en état neuf, dans leur emballage d’origine complet (accessoires, notices, …) avec copie de la facture, en Recommandé avec Accusé de Réception. Pour obtenir un n° d’autorisation de retour, joindre le Service clients au 01 70 71 89 17.Tout produit abîmé, ou dont l’emballage d’origine serait détérioré ne sera ni remboursé ni échangé. Avant tout remboursement, échange ou avoir, un examen des produits par nos services techniques est systématiquement réalisé ; les procédures de remboursements, échanges ou avoir seront mises en place, une fois l’expertise de la marchandise effectuée.\nBe Well France SAS assure par les présentes à ses clients que les produits mis en vente en ligne sur le site ne violent en aucun point la législation française en vigueur au jour de la commande. Au surplus, www.spa-bewell.com garantit que le contenu du site ne porte pas atteinte aux bonnes moeurs.


Déguisement d’homme asiatique - L | Acheter sur Ricardo\n0 article sur 110 a été venduL'offre est terminée\nDéguisement d’homme asiatique - L\nL'offre est terminée | 5 déc. 2021 à 19:00\ncostume kimono asiatique homme, costume extreme orient homme\nLe magnifique costume d’homme asiatique se compose d’un long kimono brillant de couleur noir et rouge. Une ceinture est livrée avec le costume, matériau : 100 % polyester.\nEnfilez ce magnifique costume d’homme asiatique et impressionnez l’empereur de Chine au carnaval ainsi que tous les autres invités à la fête. Transformez-vous en homme asiatique avec ce costume et apportez l’ambiance de l’Extrême-Orient au carnaval. De cette manière, le carnaval deviendra votre promenade personnelle sur la grande muraille de Chine. Tous les visiteurs de carnaval vont être fascinés par votre apparition en tant que chinois élégant. Pratique : le costume pour hommes convient également pour le carnaval de rue. Vous pouvez simplement porter vos vêtements chauds sous le kimono. Donnez le meilleur de vous au carnaval ou à une soirée à thème ! Célébrez la cinquième saison de l’année en tant qu’invité de l’Extrême-Orient.\nVous trouvez la Chine fascinante et voulez marquer un point au carnaval en portant une tenue très particulière ? Dans ce cas, ce costume est exactement ce qu’il vous faut. Dans ce costume, il sera presque impossible de vous distinguer d’un véritable chinois et vous allez fasciner votre entourage avec votre mystérieuse aura.\nDe nombreux costumes supplémentaires de style chinois pour les hommes et femmes vous attendent dans la boutique en ligne. Notre vaste gamme comprend naturellement de nombreux costumes d’enfants. Conseil : si vous avez des enfants, vous pouvez vous déguiser en tant que famille asiatique pour le carnaval.\nUne ceinture en plus\nDéguisement d’Extrême Orient\nPratique : idéal pour les défilés de rues, car vous pouvez simplement porter vos vêtements chauds sous le kimono\nCe costume apporte une ambiance asiatique au carnaval\n8055 offres en cours


Euro-Méditerranée: Le programme Dawrik pour lancer le dialogue Sud-Sud\nLa fondation Anna Lindh (FAL) lance le programme «Dawrik-citoyens pour le dialogue», en vue d’accompagner la transition entamée dans les pays arabes depuis 2011.\nEn Algérie, c’est en collaboration avec le réseau associatif et le Réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant (NADA) que la FAL a annoncé, hier, à Alger cette initiative. Cette dernière va regrouper des représentants des associations algériennes durant deux jours (hier et aujourd’hui) pour discuter de la mise en pratique de ce projet. Ce dernier «vise à développer les capacités des organisations de la société civile (OSC) et des acteurs les plus dynamiques impliqués dans le dialogue interculturel», explique Khaled Hamad, directeur du projet Dawrik. Bien que le projet vise à développer la coopération Sud-Sud, il a été soutenu par un fonds de l’Union européenne de 3 millions d’euros. Entre 2012 et 2014, le projet aura pour objectif de lier les organisations de la société civile avec les institutions officielles et les autorités locales.\nLe projet, qui s’inscrit dans les perspectives de l’Union pour la Méditerranée (UPM), concerne les pays de la rive sud de la Méditerranée, exception faite de la Libye dont l’adhésion n’est toujours pas concrétisée.\nSur le plan régional, les actions de ce programme porteront sur les domaines relevant du dialogue interculturel, à savoir la culture, l’éducation et la participation des jeunes. Dawrik porte sur trois principaux volets : la jeunesse et le dialogue local, l’art pour le changement et l’éducation à la citoyenneté interculturelle. Ce dernier axe a suscité la polémique notamment en ce qui concerne les échanges interculturels Nord-Sud.\nLes associations activant en Algérie se plaignent des entraves imposées à la libre circulation des personnes. A ce sujet, Abdelmalek Debbihi, secrétaire des affaires étrangères à la direction générale Europe au ministère des Affaires étrangères en Algérie, a précisé que «le problème du visa n’est pas propre aux associations. Il se pose au niveau individuel. Les pays sont souverains.\nMais là où l’on peut aider, on est là». A propos de ces entraves, Mouloud Salhi, chef de file du réseau FAL en Algérie, déclare qu’il n’y a toujours pas de réponse convaincante. Certains acteurs du mouvement associatif trouvent continuellement des difficultés pour voyager vers les pays du nord de la Méditerranée.\n«On nous parle de la souveraineté des pays. Pour nous, c’est un combat avec ses spécificités», a-t-il résumé la situation. Pour sa part, Khaled Hamad, venu d’Egypte, souligne que le problème du visa se pose également entre les pays du sud de la Méditerranée. «Cela relève de la responsabilité des Etats», affirme Khaled Hamad, reconnaissant que le problème du visa constitue l’un des défis de la FAL.\nCette fondation compte introduire une demande dans les prochains jours auprès du ministère de l’Intérieur pour l’agrément du réseau algérien de la fondation Anna Lindh.\nPar Djedjiga Rahmani – Source de l’article ElWatan


L'Europe lance une consultation sur le futur service universel à l'ère numérique\nRédigé par Frédéric Dubessy, à BRUXELLES, le Mercredi 3 Mars 2010 - Lu 4064 fois\nLa consultation de l'UE concerne aussi l'internet rapide (photo MN)\nEUROPE. La Commission européenne a lancé le 2 mars 2010 à Bruxelles une consultation publique sur le futur service universel de telecommunications à l'ère numérique.\nCette consultation vise à "aider à établir si nous devons actualiser les règles en vigueur pour faire en sorte que tous les Européens aient accès aux services de communications essentiels, y compris à l'internet rapide. Comme les marchés et la technologie évoluent constamment, nous devons veiller à ce que personne ne soit exclu de la société numérique" indique Neelie Kroes, membre de la Commission, chargée de la stratégie numérique.\nLes règles européennes en la matière ont été établie en 2002 et cette consultation va permettre, après avis des consommateurs, des entreprises et des experts de formuler de nouvelles propositions législatives sur les obligations de service universel applicables aux télécommunications.\nUn atelier public se déroulera à Bruxelles le 30 mars 2010 puis la consultation se poursuivra jusqu'au 7 mai 2010.\nSelon la Commission, 23% de la population en zone rurale n'a pas accès au haut débit sur réseau fixe.\nTags : bruxelles, Commission européenne, Europe, neelie kroes, numerique, service universel, télécommunications


ALIP - Librairies en Pays de la Loire - Réservation de livres - eBooksanouk bloch-henry - ALIP - Association au service de la librairie indépendante des Pays de la Loire.\nUn texte très poétique sur la Création, la vie et la paix entre les hommes.\nRécit étiologique par excellence. Le roi Superbe apparaît un beau jour sur une planète inconnue. Il n'y a rien, alors le roi Superbe doit tout créer : les montagnes, l'eau... et ses deux fils, des jumeaux qu'il nomme Alain et Alautre.\nÉvidemment, les deux frères se chamaillent à tout bout de champ. Pour les réconcilier, leur roi de père crée la nuit et le jour, la mer et les continents, les étoiles, la lune, les marées. Malgré toutes ces merveilles, les jumeaux n'en finissent jamais de se disputer. Alors le roi crée enfin la seule chose vraiment capable de réconcilier ses deux fils : la paix.\nHarold est un adolescent tranquille et discret, qui cherche tout sauf les ennuis. Il fait sa rentrée en 3e dans un nouveau collège et appréhende un peu ce changement. Heureusement il se fait rapidement une amie, Axelle. Mais la jeune fille a un amoureux, Mathieu. Jaloux et possessif, il ne voit pas d'un très bon oeil cette amitié naissante. Il va donc tout faire pour ridiculiser et dénigrer Harold. Et pour cela, il va s'attaquer au physique du garçon : Harold est roux avec des taches de rousseur.\nLe voyage de la sorciere gelatine\nPour le troisième titre de la collection « L'oeil de la chouette », voici, encore une fois un petit album bien mignon, très tendre et vraiment rigolo. Il s'agit d'une suite de questions qui proposent à l'enfant de drôles de choix concernant sa vie quotidienne... Par exemple : - Tu préfères manger ta soupe ou passer directement au dessert ? / - Tu préfères aller à l'école ou rester tranquille à la maison ? / - Tu préfères dormir tout de suite ou que je te lise une histoire ? etc. À chaque fois, l'enfant est très tenté d'aller dans un seul sens d'opter sans hésitation pour la proposition la plus alléchante... mais le jeu des images et des oppositions est là pour donner un tout autre aspect aux choses. Ainsi, pour chaque option sont présentées la version « idyllique » et la version « cauchemardesque » ! (Seul à la maison = gâté et choyé ou seul est très malade !) (L'école = cour peuplé d'enfants et de maîtres terrifiants ou grande rigolade avec tout le monde qui joue au loup !) Bref, le meilleur choix n'étant pas toujours celui qu'on croit et chaque réalité pouvant revêtir bien des aspects, cet album est très propice au jeu et à l'échange, étant donné que les situations peuvent être enrichies et modifiées à l'infini. par les 2 parties ! Un album complice et malin, idéal pour l'heure du couché !\nAnouk BLOCH-HENRY est née en 1960 en région parisienne. Après une jeunesse passée à faire des « petits boulots » et à voyager, Anouk s'est installée à La Rochelle pour y élever ses enfants et inventer des histoires pour les distraire.Anouk Bloch-Henry publie chez plusieurs éditeurs et depuis quelques années collabore très régulièrement avec Milan (Un bateau pour demain, divers recueils, poches...). Elle vit et travaille en Charente à Boisseuil (17700 Saint-Mard) Olivier LATYK a toujours rêvé d'être clown. Mais comme il est allergique au maquillage, il est devenu illustrateur de livres pour la jeunesse et pour la vieillesse aussi. Pour se consoler de sa vocation perdue, il colle souvent un nez rouge à ses personnages.Olivier Latyk travaille pour les plus grands éditeurs jeunesse, son dernier album paru chez Milan est Maman est très malade. Il est aujourd'hui installé à Bordeaux.\nAnouk Bloch-Henry, Geneviève Djenati\nLa peur de quitter ses parents est si présente chez les enfants que cette thématique se devait d'être creusée davantage à travers 5 jolies histoires.\nAnouk Bloch-Henry, Geneviève Djenati, Berengere Dealporte\nLa peur de l'école est si présente chez les enfants que cette thématique se devait d'être creusée davantage à travers 5 jolies histoires.\n5 histoires qui font peur pour ne plus avoir peur des clowns\nAnouk Bloch-Henry, Geneviève Djenati, Maurèen Poignonec\nLes enfants se construisent dans la répétition et grâce à leurs repères sécurisant. Que se passe-t-il lorsqu'ils ne reconnaissent pas un lieu, un parent ou qu'un personnage indéfinissable se présente à lui ? La peur est inévitable mais voici les clés pour la surmonter !\nAnouk Bloch-Henry, Mélanie Combes\nRoméo a prévu depuis très longtemps le cadeau d'anniversaire de Violette. Malheureusement, il ne le trouve plus. L'enquête est ouverte.\nMystere chez mamie luce\nAnouk Bloch-Henry, Eglantine Bonetto\nAnouk Bloch-Henry, Olivier Latyk\nLe soir, quand on se couche, c'est aujourd'hui, mais le matin, quand on se réveille, c'est encore aujourd'hui et pourtant hier on savait bien que ce serait demain...\nMartin voudrait bien comprendre comment on va jusqu' à demain. Il décide de s'embarquer sur le bateau du soir, celui qui part jusqu'au bout de la mer, jusqu' au bord de la nuit...


Bus Calais Boulogne-sur-Mer pas cher | KelBillet.com\nTrouvez votre billet de bus Calais - Boulogne-sur-Mer à partir de €. Le trajet en car entre Calais et Boulogne-sur-Mer dure en moyenne 00 minutes, et est desservi par les compagnies FlixBus.\nRechercher un billet de bus Calais Boulogne-sur-Mer pas cher\nCalendrier des prix Calais Boulogne-sur-Mer\nCar Calais Boulogne-sur-Mer résumé\nCombien de temps dure le trajet Calais Boulogne-sur-Mer en bus ?\nLe trajet Calais - Boulogne-sur-Mer en bus dure environ 00h00\nPour un déplacement entre Calais et Boulogne-sur-Mer, nous avons trouvé des billets de bus à partir de €\nAvec quelles compagnies de bus peut on se déplacer entre Calais et Boulogne-sur-Mer ?\nRéserver un billet de bus Calais Boulogne-sur-Mer\nPour réserver votre billet de bus Calais Boulogne-sur-Mer vous pouvez vous rendre sur le site de la compagnie qui propose des voyages en bus entre Calais et Boulogne-sur-Mer:\nFlixBus la compagnie de bus longue distance venant d'Allemagne offre des tickets de car de Calais vers Boulogne-sur-Mer à des prix très avantageux.\nMeilleurs prix trouvés pour un billet de bus Calais Boulogne-sur-Mer\nKelBillet compare pour vous les tarifs des billets de bus pour faire le trajet de Calais à Boulogne-sur-Mer. Voici les meilleurs tarifs dénichés pour les prochains jours pour aller à Boulogne-sur-Mer.\nRechercher un billet de bus Calais Boulogne-sur-Mer >\nCirculation et horaire des bus de Calais à Boulogne-sur-Mer\nLa compagnie FlixBus met à disposition des passagers des fiches horaires détaillant les prochains départs et arrivées pour rejoindre Boulogne-sur-Mer depuis Calais, disponibles directement sur flixbus.fr.\nRéductions sur votre billet de car Calais Boulogne-sur-Mer\nRéduction FlixBus Calais Boulogne-sur-Mer\nLa compagnie de bus FlixBus offre des tarifs économiques dès 5€ pour voyager en France ou en Europe. La politique tarifaire appliquée par FlixBus suit les mêmes règles que dans l'aérien, plus le véhicule est rempli plus les tarifs s'élèvent. En achetant votre ticket à l'avance, vous serez sûr d'obtenir les prix les plus bas pour votre bus Calais Boulogne-sur-Mer ! Des réductions sont proposées pour les groupes de plus de 3 personnes qui peuvent bénéficier sur demande d'offres spéciales. Ces billets doivent être réservés au moins 1 jour à l'avance. FlixBus propose aussi des prix préférentiels pour les enfants. FlixBus propose également des cartes cadeaux d’une valeur de 10, 25 ou 50€ à offrir aux amis ou à la famille.\nInformations pour votre voyage en bus entre Calais et Boulogne-sur-Mer\nFlixBus demande aux passagers du bus Calais Boulogne-sur-Mer d'arriver au minimum 30 minutes avant l'embarquement. 15 minutes avant le départ, l'embarquement n'est plus garanti pour vous rendre à Boulogne-sur-Mer.\nVous êtes dans l'obligation d' annuler votre voyage en bus de Calais à Boulogne-sur-Mer? Vous souhaitez une assurance pour vos bagages ou pouvoir être rapatrié pendant le transport Calais Boulogne-sur-Mer bus? Consultez les informations relatives à l'assurance Eurolines pour votre voyage entre Calais et Boulogne-sur-Mer sur le site d'\nBoulogne-sur-Mer situé en France est une ville qui comptabilise 47013 habitants dont la température moyenne mesurée est de 11.5°C pouvant aller de 3.5°C pendant la période hivernale et jusqu'à 21°C pendant la période estivale.\nProfitez de votre déplacement pour découvrir quelques-uns des lieux à voir de Boulogne-sur-Mer tels que le Beffroi, l'Aquarium Nausicäa, la Basilique Notre-Dame en favorisant les transports urbains dont les prix s'établissent à 1€ le ticket.\nAutres moyen de transport pour le trajet Calais Boulogne-sur-Mer\nIl existe d'autres moyens de transport que le bus pour se déplacer entre Calais et Boulogne-sur-Mer :\nTrain Calais Boulogne sur Mer\tCovoiturage Calais Boulogne-sur-Mer


Stimuler vos seins produit mon bas degre dexcitation.\nBien que pendant beaucoup de annees, cela ait ete minimise pendant des rapports sexuels, de nos jours, on sait que stimuler des seins dune soeur peut apporter de experience unique et agreable. Les seins , et du particulier les mamelons, sont lune des principales zones erogenes Plusieurs jeunes filles.\nGrace pour de technique correcte, les dizaines pour terminaisons nerveuses situees au sein de une telle zone du physique pourront declencher 1 haut degre dexcitation.\nMais, avec ignorance ou avec simple tabou, beaucoup ne savent pas De quelle y parvenir et passent pour cote pour votre potentiel unique qui peut conduire a un orgasme.\nIndeniablement, beaucoup que certains imaginent quils ont la possibilite de des mordre ou vos serrer comme sils etaient du caoutchouc. En realite ils doivent etre manipules delicatement et selon les preferences personnelles en soeur.\nPour cette raison, nous comprenons que quelques doutes puissent surgir quant a ma facon de sy prendre. Nous voulons Alors partager Actuellement avec Grace a vous un guide simple concernant vous apprendre a stimuler vos seins convenablement.\nLe que vous devez savoir Prealablement de commencer\nComme nous lavons deja signale, des mamelons concentrent mon large panel pour terminaisons nerveuses. Un sensibilite aux stimuli est en mesure de varier par rapport i lage en cherie, une taille et de votre structure des seins ou de lactivite hormonale.\nMalgre cela, n’importe qui peut arriver pour leurs stimuler Afin de coder de la infinite de sensations agreables pendant lacte sexuel.\nMais, bien dabord, Il semble essentiel pour Penetrer que toute manipulation quils recoivent, peu importe ma technique, devra etre ras-le-bol delicate.\nBeaucoup que cela implique tous les preferences de chacun, y nest gu conseille pour leurs traiter brusquement. Read More →\nSelectionnez Celui au sein de la liste des Hangouts malgre ouvrir cette parlotte”\nDe grand en conversationOu pressez via Parametres boucher apres communiquer ! Contre informer Le exagerationSauf Que cochez l’option.! une nouvelle manii?re puis conseils – ranimer des personnes au sein de Internet HangoutsN_n De quelle maniere puis-je inactiver des avertissement nonobstant nombreuses causeries voire barrer quelques-uns attouchement concernant Internet+ Hangouts ” 28 toutefois, cette annee” Ajouter une petit mot.. profils chatstep. 12,708 RegardN_n Depuis deux semainesOu Google avait alterne l’application de matou populaire Internet Talk dechiffrez gri?ce i votre parler // FURTIFSETTINGS” COM! Suivi mon tresor tuto de cette facon toi eprouvez une nouvelle manii?re de fair\nAveugler, avertir ou meconnaitre Quelqu’un – Ordinateur\nSelectionnez J’ai conversation concerne puis cliquez sur effacer l’historique vrais Hangouts… Abri 6^^ optez effacer ineluctablement l’historique en tenant ceci Hangout pour affermir la resiliation. Partie 3. de quelle maniere abroger des causeries Internet Hangouts en ce qui concerne iphone 3GS^^ Abri 3^^ cassez l’application Hangouts Avec la iphone 4S sinon Cet iPod… Aire 2. optez n’importe quelle parlotte puis selectionnez Plus arreter une personne en ce qui concerne Hangouts X acquiescez sur Hangouts. Calibrez le photographe au sein de l’enumeration vrais Hangouts pour ouvrir cette aparte^^ Dans haut en assemblee! selectionnez via criteres… Read More →


Ne cherchez plus, les plus grands fleuristes de Puget sur Argens sont ici ! - Pétale de vie\nNe cherchez plus, les plus grands fleuristes de Puget sur Argens sont ici !\nRepérez facilement les meilleurs fleuristes de Puget sur Argens avec Pétale de vie\nParmi les catalogues de Florajet, Foliflora, Interflora et Bebloom, nous vous exposons une vaste sélection de compositions florales. De cette façon, vous aurez la possibilité de faire livrer la composition florale de votre choix le jour souhaité.\nVous profiterez constamment de plus de 1000 compositions florales, soit le catalogue le plus important de France !\nUn grand choix parmi les catalogues de fleuristes de Puget sur Argens renommés\nToutes les collections des fleuristes de Puget sur Argens pour la fête de mères, la convalescence, les anniversaires, les naissances, les mariages, les félicitations, la Saint-Valentin, le deuil et toutes les autres occasions où nous offrons des fleurs. Vous offrirez de la joie avec de magnifiques fleurs : Tulipes, Orchidées, Roses bouton, Chrysanthème, Lotus, Œillet, Bouvardia et bien d'autres.\nNous croyons que vous apprécierez ce moment haut en couleurs et en senteurs, et que dans cette étape, vous trouverez de la joie à offrir parmi les bouquets des excellents fleuristes à Puget sur Argens.


Devis climatisation : Cerseuil (02220) - Installation climatiseur\nComparez des devis pour l'installation d'un système de climatisation : Cerseuil (02220)\nTout savoir sur la climatisation, son entretien et son dépannage : Cerseuil, Aisne\nVous envisagez de faire installer un système de climatisation dans votre maison à Cerseuil ? La décision exige de prendre le temps de la réflexion en comparant les modèles et les prix, tout en prenant en compte vos besoins. Pour cela, il est essentiel de demander plusieurs devis auprès de plusieurs professionnels de climatisation au cœur de votre région Cerseuil. Que vous fassiez la démarche en ligne ou que vous préfériez vous rendre directement auprès des entreprises, sachez que les installateurs certifiés vous proposeront un devis gratuit, sans engagement de votre part. Ainsi, vous avez l’opportunité de comparer les tarifs des prestations et choisir l’artisan présentant le meilleur rapport qualité-prix.\nUn professionnel proche de Cerseuil s’avérera également être un conseiller hors pair pour vous orienter vers le système de climatisation qui vous convient. Il mettra à votre disposition des appareils labellisés, comme le label Eurovent qui promet une qualité auditive exceptionnelle. La technologie Inverter est également à prendre en compte pour garder un niveau de température constant tout en faisant d’importantes économies d’énergie.\nDépannage climatisation : Cerseuil (02220)\nEntretien climatiseur à Cerseuil\nInstallation climatisation à Cerseuil\nDépannage climatisation à Cerseuil\nprofessionnel en climatisation à Cerseuil\nDerniere mise à jour : 17/05/2021 03:23:44


Réflexion et spéculation. L’idéalisme transcendantal chez Fichte et Schelling - Europhilosophie - Plateforme Recherche\n» Publications et textes en ligne » Vient de paraître » Archives » Réflexion et spéculation. L’idéalisme transcendantal chez Fichte et (...)\nRéflexion et spéculation. L’idéalisme transcendantal chez Fichte et Schelling\nAlexander Schnell Réflexion et spéculation. L’idéalisme transcendantal chez Fichte et Schelling\nCet ouvrage introduit d’abord le lecteur aux philosophies de Fichte et de Schelling, deux représentants majeurs (à côté de Hegel) de la philosophie classique allemande. À partir d’une hypothèse d’interprétation originale du sens de l’idéalisme transcendantal chez Kant (réflexion sur le rapport entre le « nécessaire » et le « possible »), l’auteur livre, dans la première partie de l’ouvrage, le sens fondamental de la Doctrine de la Science de Fichte (en s’intéressant tout particulièrement à la version de 1804). La pensée fichtéenne est en effet dominée par un schéma qui traverse toutes les versions différentes de la Doctrine de la Science et qui est analysé en détail (ce dernier pouvant être appelé « schéma ’c-l-e’ », Concept-Lumière-Etre). C’est ce schéma qui concentre à la fois l’essentiel de la philosophie fichtéenne de la connaissance et exprime son interprétation du transcendantal. Cette première analyse est suivie d’une analyse du sens et du statut de la « réalité » chez Fichte. Enfin, le chapitre le plus important de la première partie porte sur la doctrine fichtéenne de l’image.\nLa deuxième partie se propose d’introduire le lecteur au sens de l’idéalisme transcendantal de Schelling - au-delà de sa propre « philosophie de la nature » et au-delà aussi du débat avec Fichte (même si, bien entendu, il s’agit aussi de clarifier la position de Schelling par rapport à son ami et collègue). Elle livre une interprétation du Système de l’idéalisme transcendantal (1800) de Schelling, texte crucial mais rarement commenté, en se focalisant sur les "trois moments" de l’idéalisme transcendantal que l’auteur met en évidence dans ce premier système de Schelling. Cette interprétation traite en outre de la genèse et l’histoire de la conscience de soi, de la théorie schellingienne de la sensation et de la perception et des notions du temps et de l’espace. Elle éclaire en même temps une source importante de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel.\nMais dans la mesure où l’ouvrage exploite et analyse un matériau peu connu et original, il va au-delà d’une simple introduction à la philosophie post-kantienne : il s’adresse en effet à un public intéressé d’une manière générale par la philosophie transcendantale kantienne et post-kantienne autant qu’aux spécialistes de la philosophie allemande. Il a ainsi pour ambition de présenter les philosophies de Fichte et de Schelling en leur quintessence, afin de préparer le débat - attendu depuis presque deux siècles - entre le transcendantalisme (post-)kantien et Hegel et l’hégélianisme.\ncoll. « Krisis », Grenoble, J. Millon,\n240p., 25 €\nTélécharger la table anlytique des matières


Rencontre à Tours 100% gratuit - Femmes célibataires - Rencontres gratuites à tours\nRencontre sérieuse à Tours (toute la ville) (37000)\nTours Je recherche une relation durable et réaliste avoir la volonté de passer au dessus des accrochages et difficultés de la vie ensemble.\nJ'aimerais rencontrer quelqu'un qui habite rencontres gratuites à tours région centre de préférence Je ne répondrai pas aux profils sans photos ou description. Située à une centaine de kilomètres du Manselle représente en raison rencontres gratuites à tours ses nombreux rendez-vous culturels et son patrimoine touristique très riche le lieu par excellence pour planifier des rencarts exceptionnels.\nAinsi, tout touriste friand de nature, de loisirs et de spectacles appréciera les nombreuses possibilités de rencontre qu'offre cette ancienne cité gallo-romaine. Lieux de rencontre homme et de rencontre femme sur Tours Il existe de nombreux lieux de rencontre sur Tours.\nSitué dans le Vieux quartier, ce magnifique endroit a été classé par le Lonely Planet comme étant la plus belle place de France. En effet, vous pouvez y discuter avec votre partenaire autour d'un pastis, d'un pineau ou encore d'un kir.\nDe préférence, 18 heures est l'un des meilleurs moments où le bar bondé offre l'occasion de faire de nouvelles rencontres. Venir à Tours, c'est également apprécier la richesse de son patrimoine touristique.\nCoco tchat gratuit avis\nJecontacte Maroc Rencontre Femme Rabat | cheztoga.fr\nDunkerque - Valérie, SDF : "Il y a énormément plus de violences contre nous" - Delta FM Femme cherche homme pour mariage à rabat Foret site de rencontre adulte | FaMESHed Recherche femme punk Colombie femme rencontre Rencontre islande Rencontre gratuite hommes à Brest - Rencontrer des célibataires\nRecrutement 14 Profils Salaires à Dhs - cheztoga.fr\nPour couvrir un éventuel accident de travail, il faut savoir...\nTemperance travaille en collaboration avec lagent spécial Seeley Booth, Joe...\nTananarive, mahajanga. Venez rencontrer les célibataires de votre région lors...\nT'as raison Lui rentrer dedans l'air de lui, surtout ne...


8 Jun 2016, 7:45\nSi vous avez manqué la partie 1, cliquez ICI pour découvrir comment a débuté le projet.\nLorsque l'automatisation industrielle a commencé à incorporer des solutions matérielles open source, comme celles d'Industrial Shields, de toutes nouvelles possibilités sont apparues. Avec Industrial Shields, RS Components a voulu démontrer les avantages d'un matériel open source associé à la fiabilité des normes industrielles.\nLe domaine de la robotique semble naturellement être la solution parfaite pour démontrer les possibilités offertes par du matériel open source, tout en permettant d'ouvrir aux petites entreprises les portes de la robotique, jusque-là réservée aux entreprises de plus grande envergure.\nLe projet consiste en quatre étapes :\nLa théorie : développer un système de contrôle de mouvement open source pour l'utiliser avec un bras robotique. (Partie 1)\nLa pratique : installer le bras robotique dans un véritable environnement industriel pour tester le système de contrôle de mouvement.\nL'intégration industrielle : transférer le système de contrôle de mouvement sur un véritable bras robotique.\nPour aller plus loin : habiller le bras robotique de capteurs et de d'outils intelligents pour lui attribuer davantage d'applications et de développements.\nIl s'agit du second article explorant les applications industrielles des solutions matérielles open source, dans ce cas avec l'utilisation d'un PLC basé sur Arduino d'Industrial Shields pour construire un bras robotique entièrement fonctionnel.\nÀ l'avenir, de plus en plus d'entreprises adopteront la robotique coopérative pour leurs processus d'automatisation industrielle, et les solutions matérielles open source joueront un rôle important dans de nombreux domaines industriels. Cette tendance est visible dans les grandes entreprises, mais également dans les plus petites. Dans ce contexte, les humains et les robots travailleront de plus en plus ensemble, permettant aux humains de se concentrer sur les tâches les plus intéressantes, tandis que les robots s'occuperont des tâches industrielles plus rébarbatives.\nPour ce projet, nous nous sommes associés avec Massimo Temporelli, un expert italien en technologie, président et co-fondateur de The Fablab à Milan, un atelier de fabrication numérique et plaque tournante de la culture maker en Italie. Dans la première partie de cette série, Massimo nous a guidé à travers la fabrication et l'assemblage du bras robotique. Il est maintenant temps de passer au test ultime pour ce matériel open source, dans une configuration d'automatisation industrielle.\nPour démontrer les capacités du bras robotique, Massimo l'a emmené à l'entrepôt de RS Components à Milan pour le soumettre aux applications réelles de logistique et de traitement de l'entrepôt.\nBien sûr, ce n'est qu'un exemple parmi les nombreuses applications possibles pour le PLC d'Industrial Shields. Les utilisations potentielles d'un matériel open source comme celui-ci sont nombreuses et permettent d'ouvrir aux petites entreprises les portes de l'automatisation industrielle, dont le coût et les efforts de recherche élevés qu'elle nécessite la destinait autrefois uniquement aux grandes entreprises. Cependant, avec un peu de débrouillardise, la conception de projets comme celui-ci peut être à la fois très amusante et utile pour les techniciens de l'industrie comme pour les passionnés.\nNe manquez pas les projets à venir !\nConsultez la première partie de ce projet pour télécharger tout ce dont vous avez besoin pour le reproduire.\nPour ceux d'entre nous qui étaient de adolescents dans les années 80’s, votre introduction au concept de vision machine vient sans doute du film Terminator dans lequel nous avons découvert la vision rouge en réalité augmentée du Terminator T-800.


L'équipe de maîtrise d'oeuvre du projet urbain La Bottière - Nantes Métropole Aménagement\nAccueil » Actualités » Projet urbain » L'équipe de maîtrise d'oeuvre du projet urbain La Bottière\nLoïc Bonin, directeur d'études - cabinet Jacqueline Osty, et Claire Schorter, urbaniste\nL’équipe de maîtrise d’œuvre du projet urbain de la Bottière a été désignée en 2014. Elle accompagne Nantes Métropole Aménagement dans le cadre des études et de la concrétisation du projet.\nLa maîtrise urbaine et opérationnelle, en charge du projet de réaménagement de La Bottière, est composée de l’atelier Osty (paysagiste), de l’agence Claire Schorter (urbaniste), de MA GEO (bureau d’étude technique) et de Ville Ouverte / Dérive (pour la partie concertation).\nAu printemps dernier, l’équipe est allée à la rencontre des habitants et a arpenté le quartier afin de mieux le comprendre et de découvrir ses paysages, son architecture, ses espaces publics, son histoire, son quotidien et ses relations avec les quartiers voisins.\nNous partons de l’existant. À partir de nos observations et de la parole des gens, nous établissons un diagnostic qui permettra de construire un projet de centralité au plus près des attentes et des besoins du quartier. Notre approche pour le quartier de La Bottière conjuguera ainsi plusieurs types d’interventions pour que le réaménagement des espaces puisse satisfaire les différents usagers du site\n, expliquent Loïc Bonnin, directeur d’études à l’atelier Osty, et Claire Schorter, urbaniste.\nEn savoir plus sur l’équipe de maîtrise d’oeuvre\nL’atelier Osty a récemment livré le nouveau zoo de Vincennes et travaille sur d’importants projets urbains français, parmi lesquels la ZAC Clichy Batignoles à Paris ou encore la ZAC de Bonne à Grenoble (Grand prix éco quartier 2010).\nArchitecte de formation, Claire Schorter a récemment créé son agence. Passée par les agence Paul Chemetoff puis Reichen Robert & Associés (cf: Bas Chantenay), Claire Schorter a notamment conduit les études urbaines sur le quartier de l’Union (Roubaix, Tourcoing, Wattrelos), Grand prix éco quartier 2012.\nLe bureau d’étude technique MA GEO accompagne l’équipe de maîtrise d’oeuvre sur le génie urbain.\nL’agence Ville Ouverte et le collectif Derive interviennent à toutes les étapes du projet pour intégrer les habitants et les usagers au devenir de leur quartier.


« Deux rubans tricolores… » | L'Actu N°216 | édition du 22 octobre 2021\nMardi, nous fumes nombreux à couper le ruban du Centre de recherche en biomédecine de Strasbourg (CRBS), ce magnifique bâtiment qui héberge les unités de recherche mixtes de l’Inserm et de l’Unistra. Si l’attente fut longue, mettant la patience des uns et des autres à rude épreuve, cette inauguration fut l’occasion pour nous de réaffirmer l’importance de la présence d’un organisme tel que l’Inserm comme un facteur d’excellence dans le domaine de la recherche médicale. La situation géographique de cet audacieux bâtiment est plus que symbolique, entre la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé et celle de chirurgie dentaire, et les Hôpitaux universitaires. C’est que l’ADN du site universitaire strasbourgeois se concrétise dans le développement d’une médecine translationnelle, qui va du laboratoire du chercheur au lit du patient et inversement, impliquant chercheurs, praticiens et étudiants. Le CRBS a été construit dans le cadre du plan campus, qui depuis dix ans redessine fortement les contours de notre université. L’Etat et les collectivités locales et territoriales se sont fortement impliqués et demeurent fort engagés à nos côtés pour mener à bien l’équipement de ce nouveau bâtiment-phare de la recherche médicale.\nMercredi, l’enthousiasme était au rendez-vous avec les étudiants de l’Association fédérative générale des étudiants de Strasbourg (Afges) pour couper le ruban de l’Agora'Truck. Ce véhicule, aménagé pour apporter dans les endroits éloignés du campus central les prestations de l’Agoraé, épicerie solidaire, est un outil de plus pour la vie étudiante. Dix ans déjà que les Agoraé ont été lancées en France par la Fédération des associations générales étudiantes (Fage) pour faire face à la précarité des étudiants, en leur fournissant des produits de première nécessité sur critères sociaux. Comme pour le CRBS, les partenaires de la Région, de l’Eurométropole et du Département étaient présents. Mais il y eut aussi notre fondation, avec les nombreux mécènes qui ont permis l’acquisition de l’Agora'Truck. Nous l’avons vu se révéler durant la crise sanitaire : la précarité étudiante s’installe durablement sur nos campus. Il faut relever cet impérieux défi.\nDeux rubans, sur un même campus. Deux projets portés par la passion d’un engagement au service de notre université. Deux rubans qui traduisent notre réalité. Car construire un bâtiment pour la recherche au plus haut niveau mondial, c’est offrir aux étudiants le meilleur de la recherche et de l’enseignement. Mettre en service un véhicule au service de la restauration des étudiants les plus précaires, c’est vouloir une qualité de vie la plus optimale pour les étudiants.\nEvaluation Hcéres : une démarc... Changer d'article


Dernière mise à jour le 24 juillet 2019 à 16:22 par Jean-François Pillou .\nPour modifier les paramètres de la carte mère, le BIOS possède une interface, nommée setup du BIOS. Il s'agit d'un petit programme intégré à l'ordinateur, indépendant du système d'exploitation, qui permet d'articuler entre eux les différents composants de votre ordinateur. Le BIOS charge tour à tour chaque périphérique et effectue un test du système appelé POST (Power On Self Test) qui veille au bon déroulement du démarrage. Si un des composants est défaillant, le BIOS peut le détecter et désactiver cet élément ou empêcher l'ordinateur de démarrer en indiquant quel est le problème.\n"FAQ : Accéder au setup du Bios"\nLe BIOS de contrôleurs SCSI qui permettent de booter sur le périphérique SCSI, qui communique alors avec le système sans pilote supplémentaire\nVérifier toutes les configurations (clavier, disques durs ...)\nBios - Meilleures réponses\nJe n'arrive pas a entrer dans le BIOS ✓ - Forum - Windows\nCe document intitulé « BIOS - Accéder au setup du Bios » issu de Comment Ça Marche (www.commentcamarche.net) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.


Document Technique d Application SOUTUILE 230 FR - PDF\nDownload "Document Technique d Application SOUTUILE 230 FR"\n1 Document Technique d Application Référence Avis Technique 5/ Annule et remplace les Avis Techniques 5/ et 5/ *01Mod Plaque support de tuiles canal Couverture en plaques de fibres-ciment Fibre-Ciment Corrugated Sheet Faserzement Profilierte Platte Relevant de la norme NF EN 494 Titulaire : Eternit Commercial SAS 2 Chemin Clot d Armand FR Terssac Tél : Fax : Internet : Usine : Distributeur : Ciments Renforcés Industrie (CRI) Établissement Albi-Terssac BP 1 FR Terssac Eternit Commercial SAS FR Terssac Commission chargée de formuler des Avis Techniques (arrêté du 21 mars 2012) Groupe Spécialisé n 5 Toitures, couvertures, étanchéités Vu pour enregistrement le 22 septembre 2014 Secrétariat de la commission des Avis Techniques CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, F Marne la Vallée Cedex 2 Tél. : Fax : Internet : Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) CSTB 2014\n2 Le Groupe Spécialisé n 5 "Toitures, couvertures, étanchéités" de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné le 10 février 2014, le procédé de couverture en plaques de fibres-ciment support de tuiles canal, présenté par la Société ETERNIT SAS. Le présent document, auquel est annexé le Dossier Technique établi par le demandeur, transcrit l Avis formulé par le Groupe Spécialisé n 5 " Toitures, couvertures, étanchéités " sur les dispositions de mise en œuvre proposées pour l utilisation du procédé dans le domaine d emploi visé et dans les conditions de la France européenne. Ce document annule et remplace les Avis Techniques 5/ et 5/ *01Mod. 1. Définition succincte 1.1 Description succincte Procédé de couverture en plaques profilées de fibres-ciment NT (sans amiante) renforcées à l'aide de fibres organiques synthétiques, destinées à recevoir des tuiles canal qui n'assurent qu'une fonction d'aspect. Ces plaques contiennent en outre des fibres organiques naturelles destinées au processus de fabrication et des renforts positionnés sensiblement en milieu du flanc de chaque onde (4 pour la plaque, et 5 pour la plaque MAXI ). 1.2 Mise sur le marché En application du Règlement (UE) n 305/2011, le produit «et MAXI» fait l objet d une déclaration des performances (DdP) établie par la société ETERNIT sur la base de la norme NF EN 494 :2012. Les produits conformes à cette DdP sont identifiés par le marquage CE. 1.3 Identification des constituants Chaque plaque et MAXI, bénéficiant du droit d'usage de la marque NF-Plaques Profilées en Fibres- Ciment, comporte le marquage prévu par l'annexe 2 du Règlement Particulier de cette marque, lequel précise : le numéro de l'usine (communiqué à l'usine par le CSTB) ; le numéro de rattachement du Document Technique d'application (communiqué à l'usine par le CSTB) pour les plaques supports de tuiles canal A2 ; le logo ; le numéro de la machine (deux caractères) ; la mention "NT" ; l'année de fabrication (deux caractères) ; le repère du poste de fabrication (toujours un caractère) ; le quantième du jour de fabrication (toujours trois caractères) ; la catégorie et la classe (C1X). 2. AVIS 2.1 Domaine d'emploi accepté Celui proposé dans le Dossier Technique, complété par le Cahier des Prescriptions Techniques. Ce procédé de couverture n est pas revendiqué pour une utilisation en climat de montagne. Ce procédé de couverture n est pas revendiqué pour une utilisation dans les Départements et Régions d Outre-Mer (DROM). Le procédé est destiné à la réalisation des couvertures sur des locaux à faible ou moyenne hygrométrie (W/n 5 g/m 3 ). 2.2 Appréciation sur le procédé 2.21 Aptitude à l emploi Stabilité Elle peut être considérée comme normalement assurée dans les conditions d'emploi prévues par le Dossier Technique et complétées par le Cahier des Prescriptions Techniques. Sécurité au feu Selon la Décision 2000/553/CE de la Commission des Communautés Européennes et l'article 5 de l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur, les plaques en fibres-ciment sont réputées conformes sans essais en ce qui concerne les exigences relatives à la résistance à un incendie extérieur sous réserve que soient satisfaites les dispositions nationales relatives à la conception et à l'exécution des ouvrages. Le classement de réaction au feu des plaques et MAXI, brutes ou colorées, est A2-s1,d0 selon le P.V. du CSTB n RA A du 21 décembre Sécurité en cas de séisme Selon la réglementation sismique définie par : Le décret n relatif à la prévention du risque sismique ; Le décret n portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ; L arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite «à risque normal» ; Le procédé de couverture peut être mis en œuvre en respectant les prescriptions du Dossier Technique, jusqu à des pentes maximales de 60 % en toutes zones de sismicité, pour toutes classes de sol et pour des bâtiments de toutes catégories d importance. Toutefois, en zone de sismicité 4 (moyen) sur des sols de classe A, B, C, D et E, pour des bâtiments de catégorie d importance II, III et IV, pour ce qui concerne la fixation des tuiles, il y a lieu de respecter les densités de fixations prévues en site exposé* au sens de la définition ci-dessous. NB : Le maître d'ouvrage précisera dans les DPM ses exigences au sujet du maintien de l activité du bâtiment après séisme. * Site exposé : Á l'intérieur du pays : les vallées étroites où le vent s'engouffre, les montagnes isolées et élevées et certains cols ; Au voisinage de la mer : le littoral sur une profondeur d'environ 5 km, le sommet des falaises, les îles ou presqu'îles étroites, les estuaires ou baies encaissées et profondément découpées dans les terres. Isolation thermique Elle est possible, en respectant les dispositions prévues par le paragraphe 4.8 "Isolation et ventilation de la sous-face de la couverture" du Dossier Technique. Prévention des accidents lors de la mise en œuvre ou de l'entretien Ce système impose le respect des règles de sécurité lors de l'accès sur les couvertures en plaques de fibres-ciment. En particulier, des dispositifs de répartition devront être utilisés afin de ne pas prendre directement appui sur les plaques ou sur les tuiles qui les recouvrent. Le procédé ne dispose pas d une Fiche de Données de Sécurité (FDS). L objet de la FDS est d informer l utilisateur de ce procédé sur les dangers liés à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter pour les éviter, notamment par le port d Équipements de Protection Individuelle (EPI). Étanchéité à l'eau L'étanchéité de cette couverture est considérée normalement assurée si les dispositions prévues par le paragraphe 4.1 du Dossier Technique sont respectées. 2 5/\n3 Étanchéité à l air Cette couverture n est pas considérée comme étanche à l air. Données environnementales et sanitaires Le procédé 230 ne dispose d aucune déclaration environnementales (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance environnementale particulière. Il est rappelé que les DE n entrent pas dans le champs d examen d aptitude à l emploi du procédé. Complexité de couverture Ce système est adapté au traitement des couvertures de forme simple à un ou deux versants. Toutefois, compte tenu des dispositions de mise en œuvre prévues par le Dossier Technique et du recours à l'assistance du fabricant, la réalisation de rives biaises ou de noues peut être considérée favorablement Durabilité - Entretien Durabilité Les justifications expérimentales concernent : Les caractéristiques dimensionnelles ; Les performances physiques et caractéristiques ; Les performances climatiques. Elles permettent d'évaluer la durabilité des plaques et MAXI comme satisfaisante. Dans ces conditions et compte tenu des sollicitations d'emploi des plaques en fonction de leurs caractéristiques initiales, on peut considérer que l'évolution prévisible des caractéristiques des plaques n'est pas de nature à compromettre, dans le temps, l'aptitude à l'emploi de ce système. Entretien Les conditions d'entretien prévues sont décrites au chapitre 5 du Dossier Technique. Lors de l accès pour entretien, il convient de respecter les dispositions de sécurité évoquées en 2.21 du présent Avis Fabrication et contrôle La fabrication de ces plaques relève de techniques voisines de celles utilisées pour l'obtention des anciennes plaques en amiante-ciment. Les contrôles de fabrication sont réalisés en conformité avec le référentiel de certification de la marque NF-Plaques Profilées Fibres- Ciment, ce qui justifie la constance de qualité des plaques et MAXI. Les produits bénéficiant d'une attestation de droit d usage et sont identifiables par la présence, sur les plaques, du marquage indiqué au paragraphe 1.2. "Identification des constituants" Mise en œuvre La mise en œuvre du procédé relève des entreprises de couverture qualifiées et s'apparente aux techniques traditionnelles de pose des anciennes plaques ondulées en amianteciment. Elle s'effectue indépendamment du sens des vents de pluie dominants, sur deux appuis uniquement. La pose sur trois appuis n est pas admise. La portée maximale entre axes des appuis est de : 1,45 m pour les plaques de longueur 1,65 m ; 1,00 m pour les plaques de longueur 1,20 m ; 0,90 m pour les plaques de longueur 1,10 m. La pose et la fixation des tuiles de décor, qui doivent s'effectuer selon les dispositions prévues par le Dossier Technique, ne présentent pas de difficulté particulière. Le fabricant est tenu d'apporter une assistance technique aux utilisateurs qui en font la demande. Ceci étant, ce procédé ne présente pas de difficulté particulière de mise en œuvre. 2.3 Cahier des Prescriptions Techniques Par référence à la norme NF P (décembre 1997) et aux conditions de pose prévues par le 4 "Mise en œuvre" du Dossier Technique, le système de couverture relève de la classe 600 J. Une vérification de la tenue des fixations des plaques sous charges ascendantes est à réaliser chantier par chantier, au besoin avec l assistance technique d ETERNIT commercial SAS. Conclusions Appréciation globale Pour les fabrications des plaques et MAXI bénéficiant d'une attestation de droit d'usage de la marque NF-Plaques Profilées en Fibres-ciment, l'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté est appréciée favorablement. Validité Jusqu au 28 février Pour le Groupe Spécialisé n 5 Le Président François MICHEL 3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé De façon générale, l'avis ne porte pas appréciation sur la coloration des plaques. L usine déjà titulaire, du droit d usage de la marque NF-Plaques Profilées en Fibres-Ciment, est Terssac (81). Si une couverture en plaques et MAXI contient des plaques VMC définies au 2.31 du Dossier Technique, alors la pose de toutes les plaques doit se faire de droite à gauche. La révision du Document Technique d Application inclue la pose de plaque de portée 1,45 m pour une pose à 2 tuile avec une charge admissible de 100 dan/m². Le rapporteur du Groupe Spécialisé n 5 Stéphane GILLIOT 5/\n4 Dossier Technique établi par le demandeur A. Description 1. Principe et destination Les plaques (avec 4 ondes dans la largeur) et MAXI (avec 5 ondes dans la largeur), supports de tuiles canal, sont conçues pour la couverture de bâtiments de toutes destinations et plus particulièrement celle de maisons individuelles, dans les conditions d'emploi suivantes : Les charges descendantes maximales sont conformes au tableau suivant : Longueur de plaque 1,65 m Type de pose Pose 1 tuile Pose à 2 tuiles Charges totales descendantes (*) 170 dan/m² (*) : Les charges totales descendantes comprennent la charge normale de neige (selon NV 65 modifiées) + le poids des tuiles. Longueur de plaque 1,65 m Longueur de plaque 1,20 m Type de pose Pose à 2 tuiles Pose 1 tuile Pose à 2 tuiles Charges normal de neige maxi (selon les NV65 modifiées) 100 dan/m² 186 dan/m² Les charges ascendantes dues au vent dans les conditions définies dans le tableau 4 du Dossier Technique (cf. 4.22) Les plaques et MAXI peuvent être posées sans la pose des tuiles canal, en respectant les prescriptions de la norme NF DTU à l exception de l utilisation des rondelles métalliques avec rondelle d étanchéité vulcanisée monobloc ou rondelle surmoulée définies aux de la norme NF DTU P1-2. Le procédé est destiné à couvrir les locaux de classe d'hygrométrie faible ou moyenne : W/n 5,0 g/m³. L'emploi en climat de montagne (altitude > 900 m) n'est pas prévu. 2. Caractéristiques des plaques et accessoires 2.1 Généralités 2.11 Fonctions de la couverture La couverture utilise des plaques profilées en fibres-ciment NT dénommées et MAXI pour : Assurer l'étanchéité ; Servir de support à des tuiles canal de couvert, les plaques en fibres-ciment remplaçant le voligeage et les tuiles de courant ; Servir de support à des tuiles canal de courant et de couvert, les plaques en fibres-ciment remplaçant le voligeage. Les dispositions prévues par le "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1) sont intégralement applicables et complétées par les spécifications particulières prévues dans la description du présent dossier Assemblage des plaques L'assemblage longitudinal des plaques est obtenu par superposition des ondes de rive relevée et retombante. L'entraxe des sommets d'onde, de part et d'autre du recouvrement longitudinal ne diffère pas de l onde de la plaque (cf. fig. 1 et 1bis). L'assemblage transversal est assuré par simple recouvrement des plaques. La valeur nominale du recouvrement transversal est 200 mm. S'il est prévu l'emploi de tuiles de courant et de couvert, la plaque est posée à l envers (pose à 2 tuiles), la partie large de l'ondulation se trouve au-dessous Support de la couverture Les supports de couverture des plaques fibres ciment sont ceux définis au 4 du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application» (Cahier du CSTB 3297-V2.P1). 2.2 Matériaux 2.21 Composition des plaques fibres ciment Le matériau est composé d une matrice ciment non silico calcaire renforcée par des fibres organiques synthétiques et qui contient, en outre, des fibres organiques naturelles destinées au processus de fabrication. La formulation complète des plaques est déposée et suivie dans le cadre de la marque NF-Plaques Profilées en Fibres-Ciment. La plaque et MAXI est de type NT selon définition du paragraphe de la norme NF EN 494. Dans le sens de la longueur, des feuillards polypropylènes sont incorporés en cours de fabrication dans l épaisseur de la plaque. Le nombre de feuillards de retenue est de un par onde complète (4 pour la 4 ondes et 5 pour la 5 ondes), ils sont positionnés sensiblement en milieu de flanc d onde. Les plaques profilées existent en une seule finition et plusieurs coloris. Les coloris peuvent être unis (exemples : plaques MONACO) ou nuancés (exemple : plaques FLAMMEE). Le produit relève du classement de réaction au feu EUROCLASSE A2-s1, d0 selon le P.V. du CSTB n RA A daté du 21 décembre Caractéristiques géométriques Profil des ondes (cf. fig. 1 et 1 bis) Le profil de la plaque et MAXI est adapté au profil des tuiles canal défini dans le tableau 4 du présent Dossier Technique. Pas d'onde : 230 mm ; Hauteur d'onde : 60 mm ; Nombre d'ondes : 4 ou 5. La hauteur du profil classe la plaque dans la catégorie C au sens du paragraphe de la norme NF EN Dimensions et tolérances Les plaques sont de longueur inférieure ou égale à 1,65 m et de largeur 4 ondes ou 5 ondes. Les longueurs préférentielles, les poids et les caractéristiques géométriques sont rassemblées dans le tableau 1 en fin de dossier Coins coupés réalisés en usine pour recouvrement nominal de 200 mm Une coupe de coins à frais est réalisable en usine, trois types de plaque peuvent être fournis (cf. fig. 1) : Plaque sans coupe des coins pour toute utilisation ; Plaque d égout à un coin coupé en partie haute et à droite de la plaque ; Plaque courante à deux coins coupés en partie basse à gauche et en partie haute à droite de la plaque, elle est utilisable en faîtage. Les plaques à un ou deux coins coupés en usine sont appelées CC et MAXI CC. Définition La coupe des coins réalisée en usine par un couteau, à frais avant ondulation, est caractérisée par : Un angle constant de 18 08, donné par l'outil de coupe ; Une distance de coupe de : - coin supérieur droit : 35 3 mm par rapport à l axe théorique du sommet de l onde descendante, - coin inférieur gauche : 7 3 mm par rapport à l axe théorique du creux de l onde montante. (La tolérance de 3 mm ci-dessus s'entend après ondulation des plaques et sur le produit fini). 4 5/\n5 Après ondulation, les dimensions des coins coupés ainsi réalisés, sont comparables à celles des coins coupés effectués sur chantier. Cette définition est conçue pour le sens de pose dit «à droite» (cf. fig. 1) et pour le recouvrement nominal de 200 mm, tout en autorisant, sur chantier, un ajustement du recouvrement transversal des plaques jusqu à 220 mm. De plus, la coupe des coins réalisée en usine et celle effectuée in situ sur chantier (cf. fig. 8) sont compatibles pour la plage de recouvrement transversal de la coupe des coins réalisée en usine Caractéristiques mécaniques Les caractéristiques mécaniques figurent dans le tableau 2 en fin de dossier. La plaque appartient à la catégorie C1X définie au 5.52 de la norme NF EN Caractéristiques physiques Masse volumique : elle est au minimum de 1,35 g/cm 3 ; Masse surfacique : elle est de 16 kg/m 2 ; Imperméabilité : sous 60 mm de hauteur d'eau au-dessus du sommet des ondes, il n'y a pas formation de goutte d'eau après 24 heures (conforme aux spécifications du de la norme NF EN 494) ; Eau Chaude ; Immersion/séchage ; Gel/dégel et Chaleur/pluie : conforme respectivement aux spécifications du 5.3.5, 5.3.6, et de la norme NF EN Résistance à la traversée d'un corps mou de grandes dimensions Caractéristiques des plaques Les plaques sont conformes à la norme NF EN d octobre Performances des systèmes de couvertures Les systèmes de couverture, utilisant les plaques et les fixations décrites au 2.4.2, réalisés selon la mise en œuvre décrite dans le chapitre 4 du Dossier Technique relèvent de la classification 600 Joules définie au 3 de la norme NF P de décembre Les essais ayant conduit à la classification 600 Joules ont été réalisés avec des plaques en l'état de livraison Résistance au déboutonnage Le tableau 3 en fin de dossier indique la résistance au déboutonnage, selon la norme NF P , des plaques et MAXI testées en association avec les éléments de liaison et de répartition décrits au Les valeurs du tableau 3 s'entendent pour une position des fixations à 50 mm du bord supérieur des plaques. 2.3 Accessoires de couverture 2.31 Accessoires de couverture en fibres-ciment (cf. fig. 2) Ces accessoires, composés du même matériau que celui de la plaque sont de type NT, conforme au 8 de la norme NF EN 494 et comprennent les : Raccords de mur et de faîtage ; Faîtières à charnière ou dites d aération complète ; Closoirs ; Plaques à châssis ; Plaques VMC. Les raccords de mur et de faîtage, ainsi que les faîtières à charnière se posent sans coupe des coins et leur conception les rend compatibles avec tous les types de plaque avec ou sans coins coupés. On distingue pour les accessoires la pose normale et la pose à l'envers ainsi que les accessoires pour plaques de 4 ondes et ceux pour plaques de 5 ondes Accessoires de fixation des plaques Les accessoires (fixations, éléments de liaison et d étanchéité, mastics, bandes métalliques) sont conformes aux 4, 5 et 6 de la norme NF DTU P1-2. Les plaquettes de répartition 40 x 40 mm sont plates lorsque la pose des plaques est à l endroit (pose à 1 tuile), la partie large de l ondulation se trouve au-dessus. Les plaquettes de répartition 40 x 40 mm sont courbes lorsque la pose des plaques est à l envers (pose à 2 tuiles), la partie large de l ondulation se trouve au-dessous Accessoires de fixation des tuiles sur les plaques On peut utiliser : Le collage souple défini au cf. 5.1 du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1). Les mastics utilisables par référence aux normes NF P et NF P sont les suivants : - SIKAFLEX pro 11 FC de la Société SIKA, - SIKA FIXOTUILE de la Société SIKA, - Mastic colle PU 40 de la Société BERNER, - Mastic PU 40 Plus de la Société WÜRTH, - EXTHANE FC 30 de la Société G.E.B ; En égout, en faîtage et en rive de la couverture, le mortier de scellement (le mortier de ciment est exclu) défini au cf. 5.1 du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1) ; Des crochets métalliques avec ligatures inox défini au cf. 5.1 du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1) Compléments d'étanchéité Complément d'étanchéité préformé (cordon) doit être conforme aux exigences de la norme NF P Accessoires de finition Feuilles de zinc ou de plomb façonnées, conformes au 6 de la NF DTU P1-2, pour passage des ventilations ; Raccord MAWA en zinc (cf. fig. 3) pour passage de souches de cheminées ; Closoir souple ventilé en faîtage et en arêtier (cf. fig. 14) selon la méthode dite "à sec". La largeur du closoir doit être adaptée au profil fort galbe de la plaque. La mise en œuvre doit être réalisée conformément à l Avis technique du closoir ; 2.4 Tuiles canal de terre cuite Leurs conditions d emploi sont données dans le "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibresciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1)). La liste nominative des tuiles mises en œuvre sur les plaques et MAXI, est indiquée dans le «Cahier d adaptabilité des tuiles aux plaques profilées en fibresciment» (Cahier du CSTB 3297-V2.P2) avec la désignation commerciale du modèle de tuile considéré, lequel doit alors être utilisé à l'exclusion de tout autre modèle provenant du même fabricant. 3. Production 3.1 Fabrication Les plaques sont fabriquées dans l usine de la Société CRI de TERSSAC (81), bénéficiant d'une attestation du droit d'usage de la marque NF- Plaques Profilées Fibres-Ciment, en cours de validité. Les accessoires en fibres-ciment de la plaque sont fabriqués dans l usine de la Société CRI de VITRY-EN-CHAROLLAIS (71). Les plaques et leurs accessoires en fibres-ciment sont fabriqués en présence d'eau à partir d'un mélange de ciment, conforme aux normes françaises et de fibres organiques synthétiques et naturelles. Les différentes phases de la fabrication des plaques sont : Défibrage ; Mélange des fibres organiques synthétiques et des fibres organiques naturelles avec de l'eau et du ciment ; Envoi de la préparation liquide dans des bacs équipés de cylindres filtrants qui transfèrent sur un feutre sans fin, un film très mince en fibres-ciment ; Enroulement du film en fibres-ciment filtré sur un cylindre de format jusqu'à l'obtention de l'épaisseur de pâte ; Incorporation de feuillards de retenue en polypropylène dans chaque creux d onde ; Coloration à frais par éléments minéraux pour finitions MONACO et FLAMMEE ; Découpe suivant une génératrice du cylindre de format ; Mise en forme de la plaque obtenue, éventuellement après coupe des coins à frais pour les plaques CC. 5/\n6 3.2 Contrôles de fabrication Les autocontrôles et contrôles sont définis dans les Manuels d'assurance Qualité du Siège et des établissements et sont réalisés conformément au Règlement particulier de la marque NF-Plaques Profilées Fibres-Ciment. La Société ETERNIT COMMERCIAL SAS est certifiée ISO 9001 et ISO Les matières premières Ciment : surface spécifique Blaine ; Fibres organiques synthétiques : ténacité (résistance en traction), allongement, module ; Fibres organiques naturelles : longueur, solubilité ; Feuillards de retenue : résistance mécanique, allongement à la rupture, rigidité, épaisseur, largeur et aspects visuels Les Autocontrôles en fabrication Humidité de la pâte ; Densité et épaisseur à frais ; Caractéristiques dimensionnelles et aspect à la démouleuse Contrôles sur produits finis Les caractéristiques géométriques et mécaniques de ces plaques sont contrôlées conformément aux méthodes d'essais décrites dans les normes NF EN 494 et NF EN , en particulier : Contrôle géométrique des dimensions définies au tableau 1, dont le cas échéant la coupe des coins à l'aide d'un gabarit ; Contrôle de la résistance mécanique : flexion transversale et longitudinale ; Contrôle de la position des feuillards de retenue ; Contrôle d'aspect, du marquage ; Contrôle de la résistance à la traversée d'un corps mou de grandes dimensions. 3.3 Marquage des plaques Les plaques sont marquées en creux, à frais. Le marquage comprend notamment les informations suivantes : le numéro de l'usine (communiqué à l'usine par le CSTB) ; le numéro de rattachement du Document Technique d'application (communiqué à l'usine par le CSTB) pour les plaques supports de tuiles canal A2 ; le logo ; le numéro de la machine (deux caractères) ; la mention "NT" ; l'année de fabrication (deux caractères) ; le repère du poste de fabrication (toujours un caractère) ; le quantième du jour de fabrication (toujours trois caractères) ; la catégorie et la classe (C1X). 4. Mise en œuvre ETERNIT COMMERCIAL SAS met à disposition de ses clients une Déclaration Volontaire de Sécurité (DVS) des plaques profilées en Fibresciment. L objectif de cette DVS est d informer l utilisateur des plaques sur les précautions à prendre liés à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter, notamment par le port d Équipements de Protection Individuelle (EPI, gants ). 4.1 Pentes minimales, recouvrements et compléments d étanchéité Les pentes minimales, les recouvrements transversaux et longitudinaux ainsi que les conditions d utilisation des compléments d étanchéité sont conformes au "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297_V2.P1). Le recouvrement longitudinal est toujours d'une 1/2 onde. Le recouvrement transversal standard est de 200 mm. En aucun cas, il ne doit être supérieur à 220 mm pour les plaques à coins coupés. La pente maximale admissible avec fixation des tuiles par collage souple est de 60 %. La pente minimale admissible dans le cas de la pose en 2 tuiles est de 15 %. Nota : pour des pentes supérieures à 31 %, le recouvrement peut être réduit à 140 mm pour les seules plaques livrées sans coins coupés et de longueur au plus 1,59 m. 4.2 Dimensionnement des appuis, portées et charges admissibles 4.21 Charges descendantes La largeur des appuis, les portées et charges de neige admissible sont données dans le 3 du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1). Les écartements (E) maximaux sont : 1,00 m < E 1,45 m Dans le cas de la pose à 1 tuile, les charges totales descendantes, comprenant la charge normale de neige (selon NV 65 modifiées 2000) et le poids des tuiles (y compris leur mode de fixation), ne dépassent pas 170 dan/m². Exemple : pour la longueur préférentielle de 1,65 m, l entraxe est de 1,45 m. Dans le cas de la pose à 2 tuiles (tuile de courant et de couvert), la charge normale de neige (selon NV 65 modifiées) ne dépasse pas 100 dan/m². E 1,00 m Quel que soit le type de pose (1 tuile ou 2 tuiles), les charges totales descendantes, comprenant la charge normale de neige (selon NV 65 modifiées 2000) et le poids des tuiles (y compris leur mode de fixation), ne dépassent pas 186 dan/m². Exemples : pour la longueur préférentielle de 1,10 m, l entraxe est de 0,90 m (ou 0,96 m dans le cas des plaques sans coins coupés en usine et pour des pentes supérieures ou égales à 31 %) et 1,00 m pour la longueur préférentielle de 1,20 m (ou 1,06 m dans le cas des plaques sans coins coupés en usine et pour des pentes supérieures ou égales à 31 %). Dans ces conditions de charges, il n est pas nécessaire de faire la vérification des charges accidentelles de neige Charges ascendantes La résistance aux charges ascendantes dépend : - du nombre de fixations par plaque, - de la portée des plaques, - de la résistance caractéristique au déboutonnage de l assemblage définie aux tableaux 3, La charge ascendante extrême admissible est calculée selon la formule suivante : F = (N. Rn) / 1,35 + P Dans laquelle : F = charge ascendante extrême admissible en dan/m² (cf. tableau 4), N = Nombre de fixations par m², P = Poids de la couverture au m² en dan/m² comprenant le poids des plaques 17 dan/m² + poids des tuiles canal en terre avec 1 ou 2 rangs de tuile, Rn = résistance caractéristique au déboutonnage de l assemblage définie aux tableaux 3. La résistance caractéristique à retenir est la plus faible entre le Pk de l ancrage et la résistance au déboutonnage. Les charges admissibles doivent rester supérieures ou égales à la dépression en vent extrême en rive avec vent perpendiculaire aux génératrices calculée selon les règles NV65 modifiées. La charge ascendante extrême admissible est limitée à 317 dan/m² dans le cas de la pose des plaques de longueur 1,65 m sans tuile canal avec un entraxe de 1,45 m, avec 3 fixations par appuis et pour une résistance caractéristique au déboutonnage de 200 dan. 4.3 Pose des plaques Elle est réalisée conformément au 5 du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1). La pose des plaques s effectue uniquement sur deux appuis (la pose sur trois appuis n est pas admise). Les plaques de longueur inférieure à 1,20 m peuvent être utilisées en tant que plaques courantes d une part, mais également, en tant que plaques complémentaires au faîtage des plaques de longueur 1,65 m d autre part. Lorsqu'il n'est pas prévu de closoirs à l'égout, la panne sablière est surélevée de 8 mm. Pour la réalisation du faîtage et en cas de recoupe transversale des plaques de faîtage pour mise à longueur, il n est pas nécessaire de recouper le coin supérieur droit ou gauche de la plaque (selon le sens de pose de la couverture), dans la mesure où la conception des acces- 6 5/\n7 soires de faîtage (raccords de faîtage et faîtières à charnière) les rend compatibles avec tous les types de plaque avec ou sans coins coupés. En cas de rive maçonnée, latérale ou de tête, il faut éviter l encastrement des plaques. Les règles de pose spécifiques aux plaques livrées avec coins coupés en usine sont les suivantes : Le recouvrement transversal maximal est 220 mm ; La coupe des coins réalisée en usine est compatible avec la coupe réalisée sur chantier (cf. fig. 10) pour le recouvrement transversal de la couverture ; En cas de recoupe des plaques, utiliser les chutes avec les coins coupés en usine comme gabarit (un modèle de chute pour l onde relevée et l onde retombante) ; La pose des plaques s effectue impérativement de la droite vers la gauche. 4.4 Fixation des plaques avec 4 ondes et 5 ondes Les fixations sont au nombre de 2 ou 3 par plaque et par appui. Les plaques sont fixées au sommet des deuxièmes et dernières ondes par rapport au sens de pose (cf. fig. 7). Si la résistance au soulèvement avec deux fixations par plaque et par appui, calculée selon la norme NF DTU P1-1, est insuffisante, une troisième fixation sera mise en œuvre au sommet de la troisième onde pour les plaques 4 ondes et de la quatrième onde pour les plaques 5 ondes par rapport au sens de pose (cf. fig. 7). Cette prescription s applique pour la pose à l envers et pour la pose à l endroit. Le perçage des trous de fixation se fait au moyen d'un foret ; l'emploi du marteau, du poinçon ou du tirefond pour ce perçage est interdit ; le diamètre du foret doit être supérieur de 1 mm au diamètre des fixations pour les trous au sommet de la deuxième et de la dernière onde par rapport au sens de pose et ceux sur les ondes intermédiaires ont un diamètre supérieur de 3 mm au diamètre des fixations. Ces deux dispositions ne s'appliquent pas aux fixations autoperceuses à ailettes. Les trous sont à percer sur le chantier et ne doivent jamais être situés à moins de 50 mm du bord supérieur de l'élément (cf. fig.9). La mise en œuvre des fixations des plaques est réalisée conformément au 5.2 de la norme NF DTU P Pose des compléments d étanchéité (cf. fig. 10) Elle est réalisée conformément au 5.3 de la norme NF DTU P1-1. Les extrémités des compléments d étanchéité doivent impérativement être relevées de part et d'autre des coins coupés (cf. fig. 10). 4.6 Pose et fixation des tuiles Elle est réalisée conformément aux prescriptions du 5.2 du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1), notamment : Les tuiles de couvert sont posées à recouvrement (100 mm mini) sur les sommets d'onde des plaques, posées normalement ; La pose des tuiles peut se faire à "joints droits" comme à "joints décalés" ; En partie courante de la couverture, elles peuvent être posées ou fixées par collage souple ou par crochets ; En rive de la couverture, elles peuvent être posées ou fixées par mortier, collage souple ou par crochets Fixation des tuiles par scellement (en rive de la couverture et/ou à l égout uniquement) Elle est réalisée conformément au 5.2 du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1) Fixation des tuiles par collage souple Elle est réalisée conformément au 5.2 du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1) Fixation des tuiles par crochets Elle est réalisée conformément au 5.2 du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1). 4.7 Traitement des points singuliers Nota : les schémas proposés ne constituent que des exemples de dispositions constructives. D'autres dispositions sont possibles pour autant qu'elles soient conformes aux règles de mise en œuvre citées dans le "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1) Faîtage Le faîtage peut être ventilé ou non Faîtage ventilé à l aide des accessoires en fibres-ciment Le faitage est réalisé à l aide d une faitière à charnière d aération en fibres-ciment (cf. fig. 2 et cf. fig. 11). Ces accessoires se posent sans coupe des coins, indépendamment du sens de pose des plaques et sont compatibles avec tous les types de plaque avec ou sans coins coupés. La fixation des tuiles de faitage est réalisée à l aide de 2 points de collage entre la tuile de faitage et l accessoire en fibres-ciment et 2 points collage entre tuiles de faîtage conformément au 6.3 et l'annexe F du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1)" Faîtage ventilé à l aide d un closoir souple Il est réalisé à l aide d un closoir souple ventilé et d une tuile de faîtage mise en œuvre conformément aux préconisations du fabricant de tuile et conformément au 6.24 et à l Annexe E du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibresciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1) Faîtage scellé ventilé avec cassons Il est réalisé traditionnellement par scellement des tuiles faîtières et à l aide de cassons conformément au 6.21 et de l annexe D du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1) Faîtage scellé non ventilé Il est réalisé traditionnellement par scellement des tuiles faîtières conformément au 6.22 et à l Annexe D "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1). Cette technique peut s'utiliser également pour les arêtiers au-delà de 40 % de pente Faîtage «à sec» non ventilé Le traitement des faîtages ou arêtiers "à sec" se réalise avec les particularités suivantes : Dépoussiérage des plaques ; Les tuiles faîtières sont fixées par clous et crochets Faîtage monopente scellé ventilé Il est réalisé traditionnellement par scellement des tuiles faîtières sur la plaque et d un closoir fibres-ciment conformément 5.25 "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1) Bas de versant En bas de bas de versant, il est nécessaire de poser un doublis avant la pose des tuiles canal conformément au 6.1 et à l Annexe A du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1) Égout scellé (génoise) Il est réalisé traditionnellement par scellement conformément au 6.11 "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1) Égout avec closoir en fibres-ciment Il est réalisé à l aide d un closoir en fibres-ciment conformément au 6.12 "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1). 5/\n8 Un closoir plastique de ventilation peut également être mis en œuvre sur la panne Rive de tête La rive de tête est réalisée avec un raccord de mur conformément au 6.3 du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1). Le raccord de mur se pose indépendamment du sens de pose de la couverture. De plus, il ne nécessite pas de coupe des coins et est compatible avec tous les types de plaque avec ou sans coins coupés Rive latérale Les rives latérales doivent être conforme au 6.4 et à l Annexe G du Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1). Plusieurs cas de pose sont illustrés : rive latéral sur mur avec Bardelis, rive latéral en débord et rive latéral sur mur en élévation Noue Il est réalisé traditionnellement par scellement conformément au 6.5 du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1). En noue, le débord des plaques par rapport au chéneau métallique doit être supérieur à 50 mm en restant inférieur à 350 mm Pénétrations discontinues Plaques VMC (cf. fig. 5) dont la mise en œuvre est identique à celle du procédé. Elles doivent être cependant supportées par un chevêtre (cf. fig. 6) et le sens de pose ne peut être que de droite à gauche (sens de pose dit «à droite»). La sortie tubulaire de la plaque VMC permet d adapter les lanternes terre cuites de diamètre intérieur entre 150 à 180 mm maximum. Les lanternes terre cuites sont fixées sur la sortie tubulaire à l aide d un mastic colle définie au 2.33 du présent dossier. La pente optimum pour obtenir une lanterne terre cuite perpendiculaire à la pente de la couverture est de 30 % et la pente minimum est de 9 % ; Passage de conduit de ventilation zinc : le passage des conduits de ventilation est effectué à l'aide de feuilles de zinc façonnées au profil des plaques du procédé. La pose doit être conforme au 6.6 du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1) ; Passage de conduit de ventilation par manchon (cf. figure 27 du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1). La mise en œuvre du manchon doit être conforme aux prescriptions du fabricant ; Pénétrations diverses : utilisation d un raccord MAWA profil 230 (cf. fig. 3 et fig. 12) pièce unique symétrique qui se pose indépendamment du sens de pose des plaques 4.8 Isolation et Ventilation de la sous-face de la couverture 4.81 Réalisation d'une isolation thermique Elle est réalisée conformément au 4 du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1) Ventilation de la sous-face de la couverture La ventilation est réalisée conformément 3.2 du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibresciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1), pour les toitures sans et avec isolation thermique. 5. Entretien d'une couverture Il est réalisé conformément au 7 du "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l objet d un Document Technique d Application" (Cahier du CSTB 3297-V2.P1). Il est rappelé, que l'accès à ces toitures, inaccessibles sauf pour leur mise en œuvre ou pour des opérations d'entretien et de réparation, est réservé aux personnes informées des risques encourus et formés à la mise en œuvre des mesures de préventions prescrites. Il y a lieu notamment de prendre des dispositions afin de ne pas prendre directement appuis sur les plaques. 6. Assistance technique La Société ETERNIT COMMERCIAL SAS offre d'effectuer le calepinage sur plans de couverture. Par ailleurs sur demande, elle met au service de sa clientèle son équipe de démonstrateurs pour le démarrage des chantiers. B. Résultats expérimentaux Essais relatifs aux plaques (4 ondes) Composition type NT selon NF EN 494, Origine fabricant, déclaration sous pli confidentiel ; Essais dimensionnels selon NF EN 494, Origine fabricant, résultat des contrôles de fabrication ; Essais performances physiques et caractéristiques selon NF EN 494, Origine CSTB et autocontrôle fabricant : - masse volumique apparente, - caractéristiques mécaniques : charge de rupture, déformation et moment de flexion, - imperméabilité, - eau chaude, - immersion et séchage ; Essais performances climatiques selon NF EN 494, Origine CSTB et fabricant : - gel/dégel, - chaleur/pluie ; Essais de résistance à la traversée d'un corps mou de grandes dimensions selon NF P , Origine CSTB ; Essais de résistance à la traversée d'un corps mou de grandes dimensions selon NF P , Origine fabricant sous contrôle SOCOTEC ; Essais comparatifs de flexion sous charge descendante répartie (plaques posées sur 2 appuis distants entraxe de 1,450 m), Origine laboratoire du fabricant, CR ETERNIT n FEL / ; Essais de flexion sous charge descendante répartie en longue durée, Origine laboratoire du fabricant, CR ETERNIT n FEL / ; Essais de résistance au déboutonnage selon la norme XP P , Origine fabricant ; Essais de classement de réaction au feu EUROCLASSE A2-s1, d0, Origine CSTB PV n RA A daté du 21 décembre 2010 ; Essais performances climatiques (gel/dégel) des accessoires selon NF EN 494, Origine fabricant, n GD1050. Essais relatifs aux plaques MAXI (5 ondes) Essais performances climatiques chaleur/pluie, interne fabricant ; Essais de Classement de Réaction au feu A2-s1, d0, Origine : laboratoire de CSTB, PV n RA A daté du 21 décembre 2010 ; Essais de résistance à la traversée d un corps mou de grandes dimensions selon la norme NF P , Origine fabricant sous contrôle Bureau Veritas. C. Références C1. Données Environnementales ( 1 ) Les plaques et MAXI ne font pas l objet d une Déclaration Environnementale (DE). Elles ne peuvent donc revendiquer aucune performance environnementale particulière Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits visés sont susceptibles d être intégrés. C2. Autres références Les premiers emplois du procédé ( sans amiante) remontent à 1983 (sous l appellation N et en longueur 1,10 m). Les premiers emplois des plaques de longueur 1,65 m ont démarré en 1994, essentiellement destinées à l exportation. Depuis juillet 1996, un peu plus de 17,5 millions de m² de couverture ont été réalisés en France avec la plaque, dont environ 10 % avec des plaques à coins coupés en usine. Depuis juin 2004, un peu plus de m² de couverture ont été réalisés en France avec la plaque MAXI. (1) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet AVIS. 8 5/\n9 Tableaux et figures du Dossier Technique Tableau 1 - Dimension et tolérances (cf ) Spécifications Valeur (mm) Tolérances (mm) Références Longueur (gamme préférentielle) Largeur hors tout 4 ondes ; - 5 Largeur hors tout 5 ondes ; - 5 Pas d onde Profondeur d onde 60 3 Épaisseur 6,5 0,6 Équerrage de la plaque NF EN 494 Rectitude de rive dans le plan horizontal 3 - NF P Hauteur de l onde relevée 9 à 16 - Hauteur de l onde retombante 47 à 54 - Poids des plaques de largeur 4 ondes (gamme de longueurs préférentielles) Poids des plaques de largeur 5 ondes (gamme de longueurs préférentielles) ,8 16,1 22,1 dan 18,4 19,9 27,4 dan - Tableau 2 - Caractéristiques mécaniques (cf. 2.23) Spécifications Valeur Références Charge de rupture par mètre de largeur pour une portée de 1 m dan/m de la Moment de flexion à la rupture par mètre de largeur 55 N.m/m NF EN 494 Tableau 3 - Résistance caractéristiques au déboutonnage (cf. 2.26) Résistance Caractéristique Plaquette 40 x 40 ép. 0,8 mm (2) Rondelle monobloc (1) Rondelle Dôme (2) Pk (dan) * * les valeurs s'entendent pour une position des fixations à 50 mm du bord supérieur des plaques (1) pose à 1 ou 2 tuiles (2) pose avec ou sans tuiles 5/\n10 Tableau 4 - charge ascendante extrême admissible en dan/m² en fonction du nombre de fixations par plaque, de la portée des plaques et de la résistance caractéristique au déboutonnage (cf ) Pose sans tuile canal Pose 1 tuile (*) Pose 2 tuiles (*) Charge ascendante extrême admissible (dan/m²) - Portée 1,45 m 4 ondes MAXI 5 ondes 4 ondes MAXI 5 ondes 4 ondes MAXI 5 ondes 2 fixations par plaque par appui 3 fixations par plaque par appui Densité de fixations/m² 1,50/m² 1,20/m² 1,50/m² 1,20/m² 1,50/m² 1,20/m² Résistance caractéristique au déboutonnage 180 dan dan Densité de fixations/m² 2,25/m² 1,80/m² 2,25/m² 1,80/m² 2,25/m² 1,80/m² Résistance caractéristique au déboutonnage (*) Hypothèses : poids moyen d une tuile 2,5 kg => pose 1 tuile : poids des tuiles 27 kg/m² => pose 2 tuiles : poids des tuiles 54 kg/m² 180 dan dan Pose sans tuile canal Pose 1 tuile (*) Pose 2 tuiles (*) Charge ascendante extrême admissible (dan/m²) - Portée 1,00 m 4 ondes MAXI 5 ondes 4 ondes MAXI 5 ondes 4 ondes MAXI 5 ondes 2 fixations par plaque par appui Densité de fixations/m² 2,17/m² 1,74/m² 2,17/m² 1,74/m² 2,17/m² 1,74/m² Résistance caractéristique au déboutonnage (*) Hypothèses : poids moyen d une tuile 2,5 kg => pose 1 tuile : poids des tuiles 27 kg/m² => pose 2 tuiles : poids des tuiles 54 kg/m² 180 dan dan Pose sans tuile canal Pose 1 tuile (*) Pose 2 tuiles (*) Charge ascendante extrême admissible (dan/m²) - Portée 0,90 m 4 ondes MAXI 5 ondes 4 ondes MAXI 5 ondes 4 ondes MAXI 230 FR 5 ondes Densité de fixations/m² 2,42/m² 1,93/m² 2,42/m² 1,93/m² 2,42/m² 1,93/m² 2 fixations par plaque par appui Résistance caractéristique au déboutonnage 180 dan dan (*) Hypothèses : poids moyen d une tuile 2,5 kg => pose 1 tuile : poids des tuiles 27 kg/m² => pose 2 tuiles : poids des tuiles 54 kg/m² 10 5/\n11 Plaque sans coins coupés (toute utilisation) "POSE A DROITE OU A GAUCHE" 1650 ou 1100 Plaque à coins coupés en usine (toute utilisation) "POSE A DROITE" coin coupé coin coupé 1650 ou ou 1100 coin coupé Plaque à deux coins coupés en usine (plaque courante et/ou plaque de faîtage) Plaque à un coin coupé en usine (plaque d'égout) à à 54 Largeur utile : 920 Figure 1 Plaques 5/\n12 Figure 1bis Plaque MAXI 4 feuillards de retenue MAXI 5 feuillards de retenue Figure 1ter Position des feuillards de retenue 12 5/\n13 Figure 2 Accessoires et raccords du procédé 5/\n14 Jonction soudée Jonction soudée Figure 3 Raccords MAWA en zinc (4 ondes uniquement) 14 5/\n15 Tuiles fixées par collage sur les raccords MAWA. Figure 3bis Raccords MAWA en zinc (Coupe transversale et longitudinale) 5/\n16 Figure 4 Dimension chevêtre pour plaque à châssis Figure 5 Plaque VMC en fibres-ciment (sens de pose de droite à gauche pente optimum 30 % et pente mini 9 %) 16 5/\n17 Figure 6 Dimension chevêtre pour plaque VMC Plaque Nombre de fixation par appui Position des fixations 2 3 MAXI 2 3 Figure 7 Positionnement des fixations sur les plaques Figure 8 Coins coupés sur chantier 5/\n18 Figure 9 Perçage des plaques pour fixation Figure 10 Pose des compléments d étanchéité 18 5/\n19 Faitière à charnière d aération Pente en % S (mm) Figure 11 Faîtage ventilé avec une faîtière à charnière d aération en fibres-ciment 5/\n20 Poser le raccord MAWA en «sortie d eau» Confectionner le bac et le souder. Poser le raccord MAWA en «entrée d eau». Confectionner le bac et le souder Façonner, poser et souder l onde latérale en zinc Terminée normalement la pose de la Figure 12 Réalisation de passage de cheminée 20 5/\nAccessoires de couverture Roofing Dachdeckung Avis Technique 5/12-2272 Bande de solin Wakaflex Titulaire : Usine : Distributeur : Société Monier 67 Avenue de Fontainebleau FR-94270 Le Kremlin-Bicètre Tél.