Notice d`utilisation Mode d`emploi auroTHERM exklusiv | Manualzz\nPour l'installateur / pour l'utilisateur\nNotice de mise en fonctionnement, d'entretien\net de dépannage ; consignes pour l'utilisateur\nQuel capteur doit être représenté sur l'illustration de titre ??\nChauffage solaire d’appoint et production d'eau chaude\nRemarques relatives à la documentation ........... 3\nSécurité .......................................................................... 3\nConsignes de sécurité et d'avertissement ............. 3\nClassification des consignes de mise en garde ..... 3\nStructure des consignes de mise en garde ............ 3\nUtilisation conforme de l'appareil.............................4\nConsignes de sécurité générales .............................4\nDirectives, lois et normes ...........................................4\nVue d'ensemble des normes EU................................4\nNormes applicables en Suisse ...................................5\nDescriptions des systèmes......................................6\nVariante 1 : Système de chauffage d'appoint\net de production d'eau chaude avec ballon\ncombiné en cas de raccordement régulé au\nchauffage, appareil de chauffage mural et\nbloc hydraulique ............................................................ 7\nauroTHERM à l'exemple de la variante 1 .................8\nVariante 2 : Système de chauffage d'appoint\ncombiné et chaudière posée au sol ........................ 10\nauroTHERM - Particularités de la variante 2 .........11\nVariante 3 : Système de chauffage d'appoint\ncombiné, appareil de chauffage mural,\nchaudière à combustible solide et bloc\nauroTHERM - Particularités de la variante 3 ........13\nVariante 4 : Système de chauffage d'appoint,\nchauffage de piscine et de production d'eau\nchaude avec ballon combiné, appareil de\nchauffage mural et bloc hydraulique .....................14\nauroTHERM - Particularités de la variante 4 ........15\nRaccordement hydraulique ....................................34\nRaccordement du chauffage sans bloc\nhydraulique Vaillant ...................................................34\nConsignes générales d'exécution ..........................35\nMitigeur thermostatique d'eau chaude ................ 38\nFluide caloporteur .....................................................39\nCaractéristiques du fluide caloporteur..................39\nProtection antigel du ballon combiné\nauroSTOR VPS SC .......................................................39\nFiche technique de sécurité .....................................39\nBallon combiné auroSTOR VPS SC ......................16\nUtilisation conforme de l'appareil............................16\nConsignes de sécurité, prescriptions ......................16\nStructure et fonctionnement ....................................17\nDomaines d'application ..............................................17\nRaccorder le ballon combiné\nauroSTOR VPS SC 700 ...............................................19\n4.7.2 Raccorder le ballon combiné\nauroSTOR VPS SC 1000 ........................................... 24\n4.8 Mise en fonctionnement ...........................................29\nRecyclage et élimination ...........................................32\nMise en fonctionnement circuit solaire .............43\nContrôle de l'étanchéité ........................................... 44\nRinçage du circuit solaire ........................................ 44\nRemplissage du circuit solaire ................................ 44\nRéglage de la pompe de circuit solaire\n(station solaire /4) ..................................................... 45\nRéglage du limiteur de débit ................................... 45\nRéglage du débit volumique .................................... 45\nRéglage de la pompe ................................................. 46\nProcès-verbal de mise en service .......................... 48\nRemise à l'utilisateur................................................. 49\nMise hors fonctionnement .................................... 50\nEntretien et dépannage............................................51\nListe de contrôle de l'entretien ...............................52\nService après-vente et garantie ......................... 55\nService après vente ................................................... 55\nGarantie constructeur............................................... 55\nDocumentation spécifique au client .................. 56\nConsignes utilisateur ...............................................57\nConsignes générales ..................................................57\nQue faire, quand… ...................................................... 58\nCapteurs ....................................................................... 59\nBallon combiné ........................................................... 59\nEntretien et réparation............................................. 59\nSystème auroTHERM – Chauffage d’appoint et production d'eau chaude 0020054703_01\norienter dans l'ensemble de la documentation. D’autres\ndocuments sont également valables en complément de\nla présente notice. Nous déclinons toute responsabilité\nen cas de dommages imputables au non-respect des\nLors de l'installation et la maintenance du système\nauroTHERM, respectez obligatoirement toutes les notices d'installation et de maintenance des groupes et\ncomposants du système, ainsi que celles des autres\naccessoires utilisés dans l'installation. Ces notices d'installation et de maintenance sont jointes aux groupes,\ncomposants et accessoires correspondants.\nTransmettez cette notice, ainsi que tous les autres\ndocuments applicables et le cas échéant les aides nécessaires à l'utilisateur de l'installation. Celui-ci est tenu de\nles conserver afin que les notices et les outils soient disponibles en cas de besoin.\nLes différents symboles utilisés dans le texte sont\nexpliqués ci-après :\nSymbole indiquant un risque :\n– Danger de mort immédiat\n– Danger de mort par électrocution\n– Risque de menace pour l'environnement\nSymbole signalant une consigne et des\nCe symbole signale une activité nécessaire.\nConsignes de sécurité et d'avertissement\n• Lors de la mise en fonctionnement, du fonctionnement, de la maintenance, de l'élimination des dysfonctionnements et de la mise hors service du système auroTHERM, respectez les consignes de sécurité générales et les mises en garde précédant chaque action.\nLes mises en garde sont classifiées à l'aide de signaux\nd'avertissement et de mots indicateurs en fonction de la\ngravité du danger potentiel.\nAvertisse- Risque de blessures légèment !\nRisque de dégâts matéAttention ! riels ou de menace pour\nTab. 2.1 Signification des symboles de mise en garde et\nLes consignes de mise en garde se distinguent par des\nstructurées suivant les principes fondamentaux suivants :\n• Mesures de prévention du danger\nLa présente description concerne les systèmes de production solaire d'eau chaude et de chauffage d'appoint\navec ballons combinés de la série auroSTOR VPS SC.\nLe système auroTHERM Vaillant est construit selon les\ntechniques et les règles de sécurité en vigueur.\nLes composants du système auroTHERM ne sont pas\nconçus pour que des personnes (y compris des enfants)\ndont la mobilité et les capacités sensorielles ou mentales sont réduites puissent les utiliser ; cette restriction\nconcerne également les personnes ne disposant pas de\nl'expérience ou des connaissances requises, à moins\nl'utilisation des composants du système auroTHERM.\nqu'ils ne jouent pas avec les composants du système\nLe système auroTHERM de Vaillant est employé comme\ninstallation solaire pour l'approvisionnement en eau\nchaude et le chauffage d'appoint.\ntoute responsabilité pour les dommages susceptibles\nd'en résulter. L'utilisateur en assume alors l'entière responsabilité.\nle respect de la notice de montage, d'emploi et d'installation, ainsi que le respect de tous les documents associés et le respect des conditions d'inspection et d'entretien.\nSi une machine à laver ou un lave-vaisselle devaient\nêtre raccordés à la conduite d'eau chaude, vérifier dans\nleur notice respective que ces appareils sont équipés à\nDanger de mort en raison d'une installation\nUne installation incorrecte ou un câble électrique défectueux peuvent être dus aux conduites de tension réseau\net entraîner des dommages corporels.\n• Fixez les colliers de mise à la terre aux conduites.\n• Reliez les colliers de mise à la terre via un câble en\ncuivre de 16-mm2 avec un rail de potentiel.\nUne surtension peut endommager l'installation solaire.\n• Raccordez le circuit solaire à la terre afin d’éviter les\nvariations de potentiel et de prévenir les surtensions.\n• Fixez les colliers de mise à la terre sur le circuit\nDommages causés par la foudre !\nEn cas d'une hauteur de montage de plus de 20 m ou si\nles capteurs font saillie au-dessus du faîte du toit, l'installation peut être endommagée par la foudre.\n• Raccordez les pièces conductrices de courant à un\nRisque de brûlure au niveau de la soupape de sécurité\nEn cas d'immobilisation de l'installation, il se peut que\nde la vapeur s'échappe de la soupape de sécurité de la\n• Veuillez vous assurer que la soupape de sécurité soit\nreliée via une conduite résistante à la température à\nune cuve de rétention.\nRisque de brûlure au niveau des purgeurs\nLorsque l’installation est à l'arrêt, il est possible que de\nla vapeur s’échappe par les purgeurs automatiques non\n• Pour cette raison, coupez le purgeur automatique lors\n• D’une manière générale, l’ensemble de l'installation\nsolaire doit être monté et utilisé selon les règles de\n• Respectez les prescriptions de sécurité en vigueur\nconcernant la prévention des accidents.\n• Observez les consignes de prévention d'accidents\nétablies par les associations professionnelles.\n• Veuillez respecter impérativement les remarques et\n• Veuillez respecter les dispositions, normes et lois\nVue d'ensemble des normes EU\nSeule une entreprise agréée est habilitée à monter, installer, entretenir et réparer le système auroTHERM.\nLes installations solaires thermiques et leurs composants ;\nTerminologie (ISO/DIS 9488; 1995)\nDirective 97/23/CE du Parlement et du Conseil européens du 29 mai 1997 relative à l'harmonisation des\nréglementations des Etats membres sur les équipements sous pression\nLes installations solaires thermiques et leurs composants ; Installations conçues spécialement pour le client,\npartie 3 : Contrôle des performances des ballons d'eau\nchaude pour installations solaires\nBallon et montage du ballon Ordonnance fédérale de la\nRéglementation relative aux méthodes d’inspection des\nchauffe-eaux, de l’eau chaude et des accumulateurs de\nDirective SSIGE n° W-TPW* 131\nConstruction et contrôle des échangeurs\nDirective SSIGE n° W-TPW* 151\nDirectives d’inspection relatives au chauffage de l’eau\nDirective SSIGE n° W-TPW* 101\nRèglement de gestion des contrats auprès de l’organisme d’inspection de l’eau compétent\nRégulateur et montage du régulateur\nLa Suisse se réfère dans ce domaine aux normes européennes et allemandes en vigueur.\nPrescriptions d'approvisionnement en eau pour installations avec ballons d'eau chaude, indirectement chauffées et non ventilées (fermées)\nRègles techniques concernant les installations d'eau\nsanitaire dans des bâtiments fournissant de l'eau pour\nla consommation humaine, partie 1 : Généralités\n2.4.2 Normes applicables en Suisse\nNormes et consignes générales en vigueur\nLes directives de la Société suisse du gaz et des eaux\n(SSIGE) contiennent de nombreux renvois à d’autres\n– Principes relatifs au gaz et à l’eau de la SSIGE\n– Prescriptions de la police relatives aux incendies\n– Prescriptions des fournisseurs de gaz et d’eau\n– Ordonnances cantonales relatives à la construction\n– Directives de la SSIGE relatives aux chaufferies\nGénéralités sur les installations solaires Capteurs et\nmontages des capteurs\nLa Suisse ne dispose pas de normes spécifiques relatives aux installations solaires, aux capteurs et au montage de capteurs. Celle-ci se réfère dans sa normalisation aux normes européennes en vigueur.\n3 Descriptions des systèmes\nLe système auroTHERM peut regrouper une multitude\nde variantes. Les quatre principales variantes sont\ndécrites dans les chapitres et illustrations suivants :\n– Variante 1 : Système de chauffage d'appoint et de\nproduction d'eau chaude avec ballon combiné, appareil de chauffage mural et bloc hydraulique\n(¬ Chap. 3.1, Fig. 3.1)\n– Variante 2 : Système de chauffage d'appoint et de\nproduction d'eau chaude avec ballon combiné et\nchaudière posée au sol (¬ Chap. 3.2, Fig. 3.2)\n– Variante 3 : Système de chauffage d'appoint et de\nproduction d'eau chaude avec ballon combiné, appareil de chauffage mural, chaudière à combustible\nsolide et bloc hydraulique (¬ Chap. 3.3, Fig. 3.3)\n– Variante 4 : Système de chauffage d'appoint, chauffage de piscine et de production d'eau chaude avec\nballon combiné, appareil de chauffage mural et bloc\nhydraulique (¬ Chap. 3.4, Fig. 3.4)\nTous ces variantes possèdent le même mode de fonctionnement qui est expliqué dans le chapitre 3.1.1 « Mode\nde fonctionnement du système auroTHERM à l'exemple\nde la variante 1 ».\nLes chapitres 3.2.1, 3.3.1 et 3.4.1 décrivent les particularités respectives des variantes 2, 3 et 4.\nDescriptions des systèmes 3\nVariante 1 : Système de chauffage d'appoint et de production d'eau chaude avec ballon combiné en\ncas de raccordement régulé au chauffage, appareil de chauffage mural et bloc hydraulique\nFig. 3.1 Système de chauffage d'appoint et de production d'eau chaude avec ballon combiné en cas de raccordement régulé au\nchauffage (bloc hydraulique) et appareil de chauffage mural\nFrein de gravité\nSoupape d'étranglement pour courant de dérivation\nVase d'appoint solaire\nPurgeur solaire avec robinet d'arrêt\nRégulateur d'installation solaire\nCuve de rétention de fluide caloporteur\nSonde température retour pour mesure rendement\nPompe de chauffage circuit de chauffage 1\nVanne motorisée à trois voies circuit de chauffage 2\nPompe de chauffage circuit de chauffage 2\nSonde température capteur\nVanne motorisée à trois voies réchauffage du ballon/circuit de chauffage\nLP/UV 2 Vanne motorisée à trois voies renforcement du retour du\nSonde de température de retour circuit de chauffage\nSonde supérieure de la température du ballon\nCapteur inférieur température ballon\nSonde température ballon centre\nCapteur température départ circuit de chauffage 1\nCapteur température départ circuit de chauffage 2\n*) Tenez compte des températures du système\nRisque de blessure dû à une installation\nLe schéma de l'installation représenté sur la\nFig. 3.1 ne montre pas les organes d'arrêt et\nde sécurité nécessaires au montage correct.\n• Les normes et directives en vigueur doivent être respectées.\nRisque de brûlures au niveau des points de\npuisage d'eau chaude !\nL'eau qui s'écoule au niveau des points de\npuisage d'eau chaude du système auroTHERM\npeut être brûlante et entraîner des brûlures.\n• Montez le mitigeur thermostatique d’eau\nchaude dans le système tel que décrit au\nchapitre 6.5 « Mitigeur thermostatique\nd'eau chaude ».\nDégâts matériels provoqués par une température de départ élevée !\nLes hautes températures de départ peuvent\nendommager le circuit de chauffage (par ex.\nle chauffage au sol). La température dans le\nballon combiné peut atteindre 90 °C.\n• Raccordez les circuits de chauffage à un\nmélangeur de chauffage.\nauroTHERM à l'exemple de la variante 1\nLe système auroTHERM se compose de quatre éléments\n– Les capteurs solaires (60) qui absorbent et permettent d’utiliser le rayonnement solaire.\n– Le régulateur solaire (62) qui contrôle, affiche et\ncommande toutes les fonctions de l'installation.\n– La station solaire (25) qui transporte la chaleur.\n– Le ballon combiné (9) qui accumule la chaleur nécessaire à la préparation d’eau chaude potable et au\nPar ailleurs, le système auroTHERM regroupe d'autres\ncomposants qui varient en partie selon les différentes\nvariantes du système, par ex. l'appareil de chauffage (1),\nle bloc hydraulique (50) ou d'autres consommateurs\n(par ex. piscine).\nLes composants suivants qui prennent en charge les\nfonctions décrites ci-après font partie de la variante 1 :\nLe capteur solaire (60) transforme l'énergie solaire en\nchaleur qu'il transmet à un fluide caloporteur antigel.\nLe régulateur d'installation solaire (62) active ou désactive la pompe solaire dès que la différence de température entre le capteur (60) et le ballon combiné (9)\ndépasse à la hausse ou à la baisse la valeur prédéfinie.\nUn système de tuyaux permet à la pompe solaire de la\nstation solaire (25) d'assurer le transport de la chaleur\nentre le capteur solaire (60) et le ballon combiné (9). La\nstation solaire (25) comprend tous les éléments de\nsécurité et de régulation technique du circuit solaire ; la\ncommande de la station solaire s'effectue par le régulateur de l'installation solaire (62).\nEn fonction du rendement solaire, le ballon combiné (9)\nest chauffé partiellement ou intégralement par l’installation solaire.\nLe chauffage d'appoint solaire est activé lorsque\n- la température est plus élevée dans la zone centrale\ndu ballon combiné (9) que dans le retour de chauffage, et\n- une demande thermique de l'installation de chauffage\nLa production d'eau chaude est alors prise en charge\npar l'appareil de chauffage quand\n- le rendement solaire n'est pas suffisant pour réchauffer suffisamment le ballon combiné (9) et\n- il existe une autorisation du côté du régulateur de\nl'installation solaire (62) (programme horaire).\nSi la température du ballon tampon du ballon combiné\nest plus élevée que celle du retour du chauffage, la\nvanne à trois voies (LP/UV2) refoule le retour par le\nballon tampon du ballon combiné et le fluide revient\nchauffé à l’appareil de chauffage.\nLorsque la température du ballon tampon du ballon\ncombiné est inférieure à celle du retour du chauffage, la\nvanne à trois voies (LP/UV2) redirige le retour directement vers l’appareil de chauffage.\nLe bloc hydraulique (50) sert au raccordement du\nretour de chauffage dans le ballon combiné (9) ainsi\nqu'à la commutation prioritaire de l'eau chaude de l’appareil de chauffage (1). Il contient tous les composants\nnécessaires à cela.\nSi l'énergie solaire ne suffit pas, le système de réglage\nactive l'appareil de chauffage mural (¬ Fig. 3.1, 1) ou,\npour les variantes 2 - 4, la chaudière (¬ Fig. 3.2 - 3.4, 1).\nCe faisant, le ballon d'eau chaude intégré dans le ballon\ncombiné (9) chauffe à la valeur prédéfinie pour la température de l'eau chaude.\nLe vase d'expansion solaire (42b) régule les variations\nde pression au niveau du circuit solaire.\nLa protection contre les brûlures est assurée par le mitigeur thermostatique d'eau chaude (39).\nLe système auroTHERM est un système en circuit\nLa purge de l'air s'effectue lors de la mise en fonctionnement et lors de l'entretien annuel à l’aide du purgeur\n(59) installé sur le haut de l'installation.\n(¬ Chap 6.4 Purge).\nVous avez également la possibilité de connecter un deuxième consommateur d'énergie sur\nl'installation solaire tel qu’une piscine ou un\ndeuxième ballon, etc.\nVeillez à ce que les dimensions de la tuyauterie soient conformes à DIN 1988. En outre,\nrespectez l'Ordonnance sur les économies\nd'énergie (EnEV) et la fiche de travail\nIl n'est possible de raccorder un lave-linge ou\nun lave-vaisselle à la conduite d'eau chaude\nque si cet appareil est spécifiquement conçu\nVariante 2 : Système de chauffage d'appoint et de production d'eau chaude avec ballon combiné et\nFig. 3.2 Système de chauffage d'appoint et de production d'eau chaude avec ballon combiné en cas de raccordement régulé au\nchauffage et chaudière posée au sol\nRobinet de régulation pour courant de dérivation\nRéchauffage ballon / circuit de chauffage\nFig. 3.2 ne montre pas les organes d'arrêt et\nauroTHERM - Particularités de la variante 2\nAu lieu d'un appareil de chauffage mural à gaz avec bloc\nhydraulique (variante 1), la variante 2 présente une\nchaudière posée au sol raccordée à la pompe LP/UV1 et\nà la vanne à trois voies motorisée LP/UV2. Aucun bloc\nhydraulique n'est présent dans la variante 2.\nPour le reste, le mode de fonctionnement de la\nvariante 2 correspond au mode de fonctionnement de la\nvariante 1 (¬ Chap. 3.1.1).\nVariante 3 : Système de chauffage d'appoint et de production d'eau chaude avec ballon combiné,\nappareil de chauffage mural, chaudière à combustible solide et bloc hydraulique\nFig. 3.3 Système de chauffage d'appoint et de production d'eau chaude avec ballon combiné en cas de raccordement régulé au\nchauffage (bloc hydraulique) et chaudière à combustible solide\nRenforcement de retour chaudière à combustible solide\nSonde température chaudière à combustible solide\nPompe de chargement ballon chaudière à combustible\nLP/UV 1 Vanne motorisée à trois voies réchauffage du ballon/circuit de chauffage\nFig. 3.3 ne montre pas les organes d'arrêt et\nauroTHERM - Particularités de la variante 3\nComme pour la variante 1, le chauffage solaire d’appoint\nest effectué par un raccordement régulé du trajet\nretour du chauffage avec le ballon combiné auroSTOR\n(9) en conjonction avec le bloc hydraulique\nEn complément de la chaudière (1), le ballon combiné\npeut être réchauffé à l'aide d'une chaudière à combustible solide (1a). Concernant cette dernière, il peut s’agir\npar exemple d’un chauffage au bois, d’un poêle à bois\nou d’une cheminée.\nvariante 3 correspond au mode de fonctionnement de la\nVariante 4 : Système de chauffage d'appoint, chauffage de piscine et de production d'eau chaude\navec ballon combiné, appareil de chauffage mural et bloc hydraulique\nFig. 3.4 Système de chauffage d'appoint, de chauffage de piscine et de production d'eau chaude avec ballon combiné en cas de\nraccordement régulé au chauffage (bloc hydraulique)\nBallon combiné auroSTOR VPS SC\nEchangeur thermique externe de chauffage de la piscine\nÉchangeur thermique externe de chauffage de la piscine\nRéservoir de collecte du fluide caloporteur\nLP/UV 3 Pompe de chargement réchauffage piscine\nCapteur température ballon piscine\nVanne motorisée à trois voies du circuit capteur\nFig. 3.4 ne montre pas les organes d'arrêt et\nauroTHERM - Particularités de la variante 4\nDans le cas de la variante 4, la pompe solaire de la station solaire (25) assure, au moyen d'un système de\ntuyaux, le transport de la chaleur entre le capteur (60)\net le ballon combiné (9) et/ou l' échangeur thermique\n(41) de la piscine.\nLe régulateur d'installation solaire (62) active / désactive la pompe solaire et la vanne (UV4) ainsi que la\npompe de circulation (8) dès que la différence de température entre le capteur et la piscine est supérieure /\ninférieure à la valeur préréglée.\nLorsque l'énergie solaire est insuffisante, la régulation\nactive l’appareil de chauffage (1) pour chauffer le ballon\ncombiné et / ou l’eau de la piscine à la température\nvariante 4 correspond au mode de fonctionnement de la\n4 Ballon combiné auroSTOR VPS SC\nLe ballon combiné Vaillant auroSTOR VPS SC est\nconstruit selon les techniques et les règles de sécurité\nUne utilisation incorrecte ou non conforme peut néanmoins constituer une source de danger pour la vie et la\nsanté de l'utilisateur ou une source de dommages sur\nl'appareil et autres biens matériels.\nLe ballon combiné Vaillant auroSTOR VPS SC sert exclusivement à l’alimentation en eau chaude jusqu'à 90 °C\ndes bâtiments privés et professionnels, conformément à\nl’ordonnance concernant l’eau sanitaire et le chauffage\nd’appoint solaire. Le ballon combiné Vaillant\nauroSTOR VPS SC ne doit être installé que dans cet\nLe ballon combiné Vaillant auroSTOR VPS SC est prévu\npour servir de chauffage d’appoint solaire et pour la\npréparation d'eau chaude sanitaire par énergie solaire\nen combinaison avec les chaudières, chauffe-eau et le\nsystème auroTHERM Vaillant. Le ballon combiné Vaillant\nauroSTOR VPS SC s'intègre sans problème à toutes les\ninstallations de chauffage central Vaillant ou autres.\nTenez compte de la présente notice.\nLe ballon combiné Vaillant auroSTOR VPS SC peut également être alimenté en chaleur à distance à travers un\nposte de transfert. Toutefois, tenez compte des autres\ndonnées de puissance.\nd'en résulter. L'utilisateur en assume alors l'entière responsabilité. Fait également partie d'un usage conforme\nque des conditions d'entretien et d’inspection.\nConsignes de sécurité, prescriptions\nen vigueur. Une utilisation non conforme peut néanmoins avoir les conséquences suivantes : constituer une\nsource de danger pour la vie et la santé de l'utilisateur\nou d'un tiers ; occasionner des dommages à l'installation\nsolaire comme à d'autres biens matériels.\nRisques de dommages en cas d'eaux\nLes eaux souillées peuvent endommager le\nballon combiné Vaillant auroSTOR VPS SC par\n• Utilisez exclusivement les appareils pour la\nproduction d'eau chaude et d'eau de chauffage.\nDans la mesure où l'eau ne satisfait pas aux\nexigences de l'ordonnance relative à l'eau\npotable, l'appareil risquerait d'être endommagé par la corrosion.\nDans le cas du ballon combiné Vaillant\nauroSTOR, la température de l'eau sortant\ndes points de puisage d'eau chaude sanitaire\npeut atteindre 95 °C.\nRisque d'endommagement du ballon combiné causé par le gel !\nEn cas de gel, l'eau subsistant dans le ballon\ncombiné peut geler et endommager ce dernier.\n• Si le ballon combiné doit séjourner dans\nune pièce non chauffée pendant une longue période, vous devez vidanger complètement le ballon combiné (par exemple\npendant les vacances d’hiver, etc.).\nSeul un installateur professionnel agréé est autorisé à\ninstaller le ballon combiné Vaillant auroSTOR VPS SC.\nSa responsabilité est engagée quant au respect des\nprescriptions, règles et directives en vigueur.\ninstallateur qualifié et agréé. Celui-ci est également responsable de l’inspection / l’entretien, des réparations et\nmodifications effectuées sur le ballon combiné Vaillant\nauroSTOR VPS SC.\nBallon combiné auroSTOR VPS SC 4\nSoupapes de sécurité et conduites de purge\nLors du chauffage de l’eau chaude dans le ballon combiné auroSTOR VPS SC Vaillant, le volume de l’eau augmente. Le ballon d’eau chaude sanitaire situé à l’intérieur du ballon combiné, ainsi que le ballon tampon du\nballon combiné doivent donc être équipés d’une soupape de sécurité. Installez en outre un vase d’expansion\nà membrane dans le circuit tampon. Son contenu est\névalué d’après le contenu du volume tampon. Vaillant\nrecommande également l'installation d'un vase d'expansion pour le circuit d'eau chaude. Si vous n’installez pas\nde vase d’expansion dans le circuit d’eau chaude, de\nl’eau s’échappera de la conduite de purge de la soupape\nde sécurité pendant le chauffage du ballon d’eau chaude\nsanitaire. Les dimensions du vase d’expansion d’eau\nchaude sanitaire peuvent être déterminées d’après le\ncontenu du ballon d’eau chaude sanitaire.\nLes conduites de purge des soupapes de sécurité doivent aboutir à un endroit d’écoulement adapté, où elles\nne présentent pas de danger pour les personnes. Par\nconséquent, ne fermez pas la soupape de sécurité ni la\nLe ballon combiné Vaillant auroSTOR VPS SC est un ballon tampon chauffé directement ou un ballon d'eau\nchaude sanitaire chauffé indirectement et intervient\ndans le cadre du chauffage solaire et dans la préparation d'eau chaude sanitaire.\nAfin de leur garantir une grande longévité, le ballon\nd’eau chaude sanitaire situé à l’intérieur est émaillé côté\neau sanitaire. Le ballon d’eau chaude sanitaire dispose\nd'une anode de protection en magnésium faisant office\nde protection anticorrosion supplémentaire. Une anode\nà courant vagabond à entretien facile est disponible en\ntant qu'accessoire (non disponible dans tous les pays).\nLe ballon combiné auroSTOR VPS SC fonctionne en circuit fermé, c’est-à-dire que l’eau qu’il contient n’est pas\nen contact avec l’air. Lorsque vous ouvrez la soupape\nde distribution d’eau chaude, l’eau chaude est évacuée\ndu ballon combiné sous la pression de l’eau froide\nentrant dans celui-ci.\nLe chauffage du ballon combiné s'effectue à travers\ndeux circuits distincts.\nL’échangeur thermique de réchauffage est intégré\ndirectement dans le ballon d’eau chaude sanitaire situé\nà l’intérieur, tandis que l’échangeur thermique solaire se\ntrouve dans la partie inférieure du ballon tampon, celleci étant froide. Les températures relativement basses\nde l’eau dans la partie inférieure garantissent une transmission optimale de la chaleur du circuit solaire à l’eau\ndu ballon, même en cas de faible rayonnement solaire.\nContrairement au chauffage solaire, le réchauffement de\nl’eau chaude potable par la chaudière a lieu dans la partie\nsupérieure, du ballon, celle-ci étant chaude. Le volume\nde réserve de réchauffage équivaut environ à un tiers\n(VPS SC 700) et un quart (VPS SC 1000) du volume du\nLa transmission de la chaleur solaire emmagasinée dans\nle ballon combiné auroSTOR VPS SC au système de\nchauffage est effectuée par un raccordement régulé\ndu retour du chauffage avec le ballon combiné (voir\nchapitre 3 « Descriptions des systèmes »). Aussi, selon\nle niveau de température, le retour du chauffage est\nplacé le long de l’appareil de chauffage ou au travers du\nballon combiné. Dans le dernier cas, le retour est\nréchauffé par énergie solaire.\nLe ballon combiné auroSTOR VPS SC 700 est composé\nd’un ballon tampon contenant un ballon d’eau chaude\nsanitaire émaillé d’une capacité de 180 l.\nLe ballon combiné auroSTOR VPS SC 1000 est composé\nsanitaire émaillé d’une capacité de 192 l.\nLe réchauffage de l’eau potable ainsi que l'intégration\nde l’installation solaire se déroulent par un échangeur\nthermique intégré à tubes plats. Le ballon d’eau chaude\nsanitaire dispose d'un orifice de nettoyage et d'une\nanode de protection en magnésium faisant office de\nLes systèmes auroSTOR VPS SC 700 et auroSTOR\nVPS SC 1000 consiste en une combinaison d’un ballon\ntampon / ballon d’eau chaude sanitaire (ballon combiné)\net a été conçu pour le chauffage central d’appoint et le\nréchauffage d’eau sanitaire pour les pavillons monofamiliaux et bifamiliaux. Le ballon tampon permet un\nchauffage d'appoint par énergie solaire grâce au raccordement contrôlé du retour de chauffage.\nLe ballon d’eau chaude sanitaire offre un grand confort\ngrâce à son raccordement hydraulique associant économie d’espace et simplicité.\nLes prises destinées au raccordement d’un autre générateur de chaleur permettent par ex. la connexion d’une\nchaudière à combustible solide à l’appareil de réchauffage.\nLe ballon combiné Vaillant auroSTOR est régulé par\nle régulateur d'installation solaire auroMATIC 620.\nRéglez la température maximale du ballon, la température minimale pour le réchauffage par l’appareil de\nchauffage, etc. sur le régulateur d'installation solaire\nRisque de blessure en cas d'installation\nUne installation non réglementaire du ballon\ncombiné peut provoquer des blessures.\n• Veillez à ce que l'installation et la première\nmise en fonctionnement soient effectuées\npar un professionnel agréé.\nCe professionnel est également responsable de l’installation réglementaire et de la\npremière mise en fonctionnement.\n• Conformément à la norme DIN 1988-TRWI\n(Allemagne), apposez à proximité des conduites de\npurge de toutes les soupapes de sécurité des panneaux portant la mention suivante :\n« Pour des raisons de sécurité, de l’eau s’écoule de\nla conduite de décharge de la soupape de sécurité\npendant le chauffage du ballon combiné !\n• Installez le ballon combiné auroSTOR VPS SC à proximité immédiate de l’appareil de chauffage.\nOn évite ainsi toute déperdition de chaleur superflue.\nRisque d'endommagement causé par une\nUn ballon combiné rempli peut endommager\nle sol en raison de son propre poids.\n• Lors du choix du lieu d’installation, veuillez\ntenir compte du poids du ballon combiné\net de la capacité de charge du sol (voir\nchapitre 4.12 « Caractéristiques techniques »).\nRisques de dommages en cas de fuite\nEn cas de dommage, la totalité de l'eau peut\ns'échapper du ballon combiné.\n• Choisissez un lieu d'implantation de\nmanière à ce qu'en cas de dommage, des\nquantités importantes d'eau puissent être\névacuées en toute sécurité (par exemple\nécoulement au sol).\n• Choisissez un lieu d'implantation pour le ballon combiné pouvant supporter le poids de ce dernier rempli.\n• Lors du choix du lieu d'installation du ballon combiné,\nà ce que les conduites soient posées correctement,\nque ce soit côté eau sanitaire, côté chauffage ou côté\n• Installez le ballon combiné auroSTOR conformément à\nla norme DIN 4753 dans une pièce protégée contre le\n• Afin d’éviter les déperditions d’énergie, toutes les\nconduites hydrauliques doivent être pourvues d’une\nisolation thermique conformément à l’ordonnance\nallemande relative aux économies d’énergie.\nVeillez à ce que le lieu d'installation laisse,\nau-dessus du ballon, un espace de montage\nlibre permettant l'entretien de l'anode de protection en magnésium.\nTransport sur le lien d'installation\nLe ballon combiné auroSTOR VPS SC 700 est livré complètement monté.\nLe ballon combiné auroSTOR VPS SC 1000 est livré non\nisolé. Le ballon doit être fixé à la verticale sur une\npalette. L'isolation et les éléments supérieurs de revêtement sont livrés dans un cartonnage.\nSi vous souhaitez installer une anode à courant vagabond (accessoire non disponible\ndans tous les pays), vous devez retirer\nl'anode de protection en magnésium existante avant d'installer le ballon, étant donné\nqu'il se peut que l'espace vers le haut (hauteur sous plafond) du le lieu d'installation\nn'en permette pas le démontage.\nRisques d'endommagement pour les\nLes filetages non protégés peuvent être\nendommagés lors du transport.\n• Ne retirez les caches de protection des\nfiletages que sur le lieu d'installation.\nSoulevez le couvercle noir du ballon.\nRetirez l'isolation du couvercle.\nOuvrez la fermeture éclair latérale.\nDémontez l'isolation de la gaine.\nTransportez le ballon combiné sur son lieu\n• Transportez l'isolation et le couvercle du ballon vers\nle ballon combiné.\n• Ne retirez les caches de protection des filetages que sur le lieu d'installation.\nPortez des gants en toile afin de ne pas salir\n• Transportez le ballon combiné VPS SC 1000 sur son\nlieu d'installation. Pour son transport, le ballon combiné peut rester sur la palette de transport.\n• Desserrez complètement les vis de fixation de la\n• Mettez le ballon combiné en place.\n• Transportez l'isolation et les éléments de protection\nvers le ballon combiné.\nFig. 4.1 Dimensions de raccordement du ballon combiné\nDépart chaudière à combustible solide\nEntrée chauffage et retour chaudière à combustible\nTab. 4.1 Dimensions du ballon combiné auroSTOR VPS SC 700\n• Montez tous les capteurs de température dans les\nmanchons latéraux et supérieurs du ballon combiné\nauroSTOR VPS SC 700.\n• Retirez les caches de protection des filetages.\n• Faites sortir les embouts de câble du capteur de température vers le haut.\n• Placez l'isolation de façon étanche contre le ballon\n• Fermez la fermeture éclair de l'isolation.\n• Placez les rosaces de recouvrement en les appuyant\nsur les raccords du ballon pour garantir une parfaite\nFig. 4.2 Dimensions de basculement et de raccordement du\nballon combiné auroSTOR VPS SC 700\nPurge ballon tampon ballon combiné\nDépart réchauffage eau chaude sanitaire\nDimensions de basculement\nCapteur de température pour capteur SP1\nCapteur de température pour capteur SP2\nCapteur de température pour capteur SP4\nFig. 4.3 Installation des groupes de sécurité\nVanne d'arrêt avec volant\nRaccords du manomètre\nL'eau des points de puisage d'eau chaude\npeut être bouillante et provoquer des brûlures.\nRaccordez tous les câbles de raccordement\navec des vis pour faciliter le démontage du\nballon en cas de réparation ou d’entretien.\nTab. 4.2 Dimensions du ballon combiné auroSTOR VPS SC 700\nTab 4.3 Dimensions de raccordement du ballon combiné\n• Montez une pièce en T avec robinet à boisseau sphérique sur le raccord de l'entrée chauffage (6, fig. 4.1)\npour pouvoir remplir ou vidanger le ballon.\n• Montez la conduite pour l'entrée chauffage (6, fig. 4.1)\nsur le ballon combiné.\n• Montez la conduite pour la sortie chauffage (2, fig. 4.1)\n• Montez la conduite pour le départ solaire (4, fig. 4.1)\n• Montez la conduite pour le retour solaire (5, fig. 4.1)\n• Installez un dispositif de purge adapté et étanche.\n• Montez la conduite pour le raccord d'eau froide\n(13, fig. 4.2) avec les dispositifs de sécurité\nSi la pression de l'eau est inférieure à 10 bar vous\npouvez monter un groupe de sécurité contrôlé DN 20.\n• Montez la conduite pour le raccord départ réchauffage eau chaude sanitaire (10, fig. 4.2).\n• Montez la conduite pour le raccord eau chaude sanitaire (11, fig. 4.2).\n• Montez le cas échéant la conduite de circulation sur\nle raccord conduite de circulation (12, fig. 4.2).\n• Installez l'isolation du couvercle.\n• Refermez le couvercle du ballon.\n• Fermez les raccords non utilisés avec des caches\nantirouilles résistant à la pression.\nLes conduites de circulation peuvent entraîner des pertes en attente.\nNe raccordez une conduite de circulation uniquement que sur un réseau d'eau chaude largement ramifié.\nFig. 4.4 Plan de raccordement du ballon combiné auroSTOR VPS SC 700 en cas de raccordement à une chaudière\nPour raccorder une chaudière à combustible\nsolide, installez une pièce en T dans le raccord de l'entrée chauffage (6).\nFig. 4.5 Plan de raccordement du ballon combiné auroSTOR VPS SC 700 avec bloc hydraulique\nFig. 4.7 Dimensions de raccordement du ballon combiné\nauroSTOR VPS SC 1000, vue du dessus\nFig. 4.6 Dimensions de raccordement du ballon combiné\nauroSTOR VPS SC 1000, vue\nEntrée chauffage et retour chaudière à combustible solide\n15, capteurs de température SP2 et SP4\nTab. 4.5 Dimensions du ballon combiné auroSTOR VPS SC 1000\nTab. 4.4 Dimensions du ballon combiné auroSTOR VPS SC 1000\n• Fermez les deux demi-coques isolantes devant la\nbarre à crochet jusqu'à la dernière encoche.\n• Appuyez devant la barre de recouvrement noire de\nverrouillage sur la barre à crochets continue.\nTab 4.6 Dimensions de raccordement du ballon combiné\nauroSTOR VPS SC 1000.\nFig. 4.9 Tuyauterie côté couvercle auroSTOR VPS SC 1000\nL'isolation est composée de deux demi-coques isolantes\nde la hauteur du ballon prêtes à être installées en\nmousse rigide, détachables, reliées l'une à l'autre en\nposition verticale à l'avant et à l'arrière du ballon. Une\ntroisième pièce isolante ronde fait office de couvercle.\n• Posez les deux demi-coques isolantes côtés rembourré contre le ballon combiné.\n• Veillez à ce que les tuyaux passent dans la barre à\nFig. 4.10 Installation des groupes de sécurité\nFig. 4.8 Barre à crochets de l'isolation auroSTOR VPS SC 1000\n• Fermez les demi-coques isolantes sur les barres à\ncrochets avec l'une des deux premières encoches.\nTapez sur le revêtement blanc pour ajuster\nl'isolation avec exactitude.\n• Fermez les deux demi-coques isolantes derrière la\n(13, fig. 4.7) avec une cornière de raccordement et\nles dispositifs de sécurité nécessaires.\n• Montez la conduite pour le raccord départ réchauffage eau chaude sanitaire (10, fig. 4.7) avec une cornière de raccordement.\n• Montez la conduite pour le raccord eau chaude sanitaire (11, fig. 4.7) avec une cornière de raccordement.\nle raccord conduite de circulation (12, fig. 4.7) avec\nune cornière de raccordement.\n• Installez le rembourrage d'isolation ovale, la face la\nplus molle dirigée vers le bas, dans l'isolation de la\ngaine de façon à la rendre étanche.\n• Refermez le couvercle du revêtement noir ovale.\n• Montez une pièce en T avec robinet à boisseau sphérique sur le raccord de l'entrée chauffage (6, fig. 4.6)\n• Montez la conduite pour l'entrée chauffage\n(6, fig. 4.6) sur le ballon combiné.\n• Montez les conduites pour la sortie chauffage\n(3, fig. 4.6) sur le ballon combiné.\n• Montez les conduites pour le départ solaire\n(4, fig. 4.6) sur le ballon combiné.\n• Montez les conduites pour le retour solaire\n(5, fig. 4.6) sur le ballon combiné.\nFig. 4.11 Plan de raccordement du ballon combiné auroSTOR VPS SC 1000 en cas de raccordement à une chaudière\nFig. 4.12 Plan de raccordement du ballon combiné auroSTOR VPS SC 1000 avec bloc hydraulique\nRemplir le ballon combiné auroSTOR VPS SC\nUne fois le ballon combiné auroSTOR VPS SC 700 ou\nauroSTOR VPS SC 1000 installé, celui-ci doit être rempli\ncôté eau chaude sanitaire, côté chauffage et côté\nBlessures de personnes et dégâts matériels\ncausés par de hautes pressions d'eau !\nUne pression d'eau élevée peut entraîner l'endommagement du ballon combiné et mettre\nles personnes en danger.\n• Ne fermez jamais la soupape de sécurité ni\nla conduite de purge du ballon combiné.\n• Vérifiez le bon fonctionnement de la soupape de sécurité en l’ouvrant pour faire\nRisque d'endommagement du ballon\nLe ballon d’eau chaude sanitaire situé à l’intérieur peut se rompre. La pression du ballon\ntampon ne doit en aucun cas être supérieure\nà celle du ballon d’eau chaude sanitaire, situé\nà l’intérieur du premier !\n• Lors du remplissage du ballon combiné\nauroSTOR VPS SC, procédez absolument\n• Remplissez en premier lieu le ballon d’eau\nchaude sanitaire situé à l’intérieur.\n• Remplissez ensuite le ballon tampon.\n• Remplissez le ballon d’eau chaude sanitaire situé à\nl’intérieur avec l'arrivée l'eau froide et purgez le ballon d’eau chaude sanitaire à un point de puisage\n• Remplissez le ballon tampon par le raccordement de\nremplissage et le raccord de vidange de la chaudière\net purgez par le manchon de vidange dans le couvercle du ballon.\n• Remplissez le circuit solaire (voir chapitre 11 « Mise en\nMettre le ballon combiné auroSTOR VPS SC en\nauroSTOR, procédez absolument dans\nLors de la mise en fonctionnement du ballon combiné\nVaillant auroSTOR VPS SC (par exemple après l’avoir\néteint et vidangé avant une absence prolongée), veuillez\n• Remplissez le ballon d'eau chaude sanitaire situé à\nl'intérieur d'eau tout en veillant à ne pas dépasser la\n• Remplissez le ballon tampon d'eau tout en veillant à\nne pas dépasser la pression de service maximale de\n• Assurez-vous que le générateur de chaleur (par\nexemple l’installation solaire) est prêt à fonctionner.\n• Contrôlez l'étanchéité de l’ensemble des raccordements.\n• Réglez la température de consigne du ballon pour le\nballon combiné auroSTOR VPS SC sur le régulateur\ndispositifs de régulation et de surveillance.\n• Si un régulateur d'installation solaire auroMATIC 620\nest raccordé, entrez un programme horaire destiné à\nla recharge du ballon par l’appareil de chauffage.\n• Mettez l'appareil de chauffage en service.\n• Mettez l’installation solaire en service (voir chapitre 11\n« Mise en fonctionnement »).\nL'eau chaude sanitaire n'est disponible que\nquelques minutes après la première mise en\nfonctionnement ou après un arrêt prolongé.\nLa quantité d'eau chaude sanitaire dans le\nballon doit d'abord être chauffée.\nNous recommandons de définir la température de l'eau chaude sanitaire pour le\nréchauffage à 60 °C. On garantit ainsi un\ndegré de rentabilité maximal au sens de l'ordonnance allemande sur les économies\nd'énergie (EnEV). L'entartrage du ballon combiné est retardé et le rendement de l'installation solaire s'en trouve amélioré.\nNettoyage du boiler d'eau chaude\nBlessures de personnes causées par un\nnettoyage non hygiénique !\nUn nettoyage non hygiénique ou avec un\ndétergent inapproprié du ballon d'eau chaude\nsanitaire peut occasionner des blessures.\n• Veillez à ce que le ballon d'eau chaude\nsanitaire soit nettoyé de manière hygiénique.\n• Utilisez exclusivement des détergents\nautorisés pour le nettoyage des ballons\nRisque d'endommagement du ballon d'eau\nchaude sanitaire causé par l'utilisation\nd'appareils de nettoyage inappropriés !\nL'utilisation d'appareils de nettoyage inappropriés peut endommager le ballon d'eau\n• Lors des travaux de nettoyage, veillez à ce\nque l’émail ne soit pas endommagé.\nVidanger le ballon combiné auroSTOR VPS SC\n• Lors de la vidange de le ballon combiné\n• Vidangez d'abord le ballon tampon situé à\n• Vidangez ensuite le ballon d'eau chaude\ncombiné causé par le gel !\nd'eau chaude sanitaire peut geler et endommager ce dernier. L’ensemble des raccordements du ballon d'eau chaude sanitaire sont\nsupérieurs au volume d'eau ; c'est pourquoi le\nballon d'eau chaude sanitaire ne peut être\n• Veillez à ce que le lieu d'installation soit\nPour mettre le ballon combiné auroSTOR hors service\nou le vidanger, vidangez (par exemple en cas de risque\nde gel) en premier lieu le ballon tampon et ensuite le\n• Vidangez complètement le ballon tampon.\nPour vidanger convenablement le ballon d’eau chaude\nsanitaire, procédez comme suit :\n• Ouvrez le couvercle à bride.\n• Insérez-y un tuyau assez long pour atteindre le fond\ndu ballon d'eau chaude sanitaire.\n• Montez l’autre bout du tuyau sur un point d’évacuation à proximité du ballon.\n• Aspirez l’eau jusqu’à ce que le ballon fonctionne à\n• Vérifiez que le ballon d’eau chaude sanitaire ne\ncontient plus aucun fluide.\nEtant donné que les travaux de nettoyage sont réalisés\ndans la zone d'eau chaude à l'intérieur du ballon combiné, veillez à l'hygiène appropriée des appareils et des\nmoyens de nettoyage. Pour nettoyer le réservoir intérieur, procédez comme suit :\n• Dépressurisez le ballon tampon.\n• Dépressurisez le ballon d'eau chaude sanitaire.\n• Retirez le couvercle à bride de l'orifice de nettoyage\ndu ballon combiné.\n• Vidangez le ballon combiné (voir « Vidange du ballon\ncombiné auroSTOR »).\n• Nettoyez le ballon d'eau chaude sanitaire au jet\n• Lors des travaux de nettoyage, veillez à ne pas\n• Si cela s’avère nécessaire, enlevez les dépôts à l’aide\nd’un outil adéquat (par exemple racloir en bois ou en\n• Rincez soigneusement le ballon d'eau chaude sanitaire.\n• Montez le couvercle à bride de l'orifice de nettoyage\ndu ballon combiné en utilisant toujours un nouveau\n• Resserrez les vis à un couple de 10 Nm.\n• Remplissez le ballon d'eau chaude sanitaire\n(voir chap. 4.8).\n• Remplissez l'installation de chauffage jusqu'à ce que\nla pression de service soit atteinte.\nEntretien de l'anode de protection en magnésium\nLe ballon d’eau chaude sanitaire est équipé d’une anode\nde protection en magnésium dont la durée de vie est\nd'environ 5 ans en moyenne.\nNous recommandons l’utilisation de l’anode à\ncourant vagabond universelle et sans entretien (n° réf. 302 042, non disponible dans\ntous les pays) qui peut constituer une alternative à l’entretien régulier.\nL'anode de protection en magnésium intégrée doit être\nentretenue annuellement par une société d'installation\nagréée. Il est possible de procéder de deux manières\ndistinctes pour l’entretien de l’anode :\nDévissez l'anode de protection en magnésium.\n– Mesure du courant de protection\nNe dévissez pas l'anode de protection en magnésium.\nFig. 4.13 Contrôle visuel de l’anode en magnésium\nÉcrou de la bride\n• Retirez le couvercle noir du ballon.\n• Retirez l'isolation du couvercle.\n• Desserrez le câble de masse entre l’anode de protection en magnésium (1) et la vis de la bride (2).\n• Retirez l’anode de protection en magnésium (1).\n• Vérifiez le degré de corrosion de l'anode de protection en magnésium.\n• Si cela s’avère nécessaire, remplacez l’anode de protection en magnésium usée par une anode de\nrechange correspondante Vaillant.\n• Installez l'anode de protection en magnésium.\n• Montez le câble de masse entre l’anode de protection\nen magnésium (1) et la vis de la bride (2).\n• Vissez toutes les vis à fond et vérifiez l’étanchéité du\n• Refermez le couvercle noir du ballon.\nMesure du courant de protection\nVous pouvez entretenir l'anode de protection en magnésium en effectuant une mesure du courant de protection. Pour effectuer la mesure du courant de protection,\nvous aurez besoin d'un ampèremètre (tel qu'un appareil\nde mesure multifonction courant).\nLa mise au rebut de l'emballage est responsabilité de\nl'Installateur spécialisé, ayant procédé à l'installation de\n• Desserrez le câble de masse entre l’anode de protection en magnésium (1) et la vis de la bride (2) en desserrant l’écrou de la bride et en dégageant le câble\n• Mesurez à l’aide d’un ampèremètre le courant entre\nl’extrémité dégagée du câble de masse de l’anode de\nprotection en magnésium et une partie métallique\nnon encombrée du ballon combiné.\nUn courant de protection inférieur à 0,5 mA\nlaisse présager que l'anode est usée.\n• Procédez comme lors du contrôle visuel et changez\nl’anode si nécessaire.\nLes différents catalogues de pièces de rechange en\nvigueur présentent les pièces de rechange éventuellement requises. Nos bureaux de distribution et le service\naprès-vente vous fourniront les renseignements nécessaires.\nVotre ballon combiné se compose, au même titre que\nson emballage, principalement de matériaux recyclables.\nRespectez les prescriptions légales en vigueur dans\nLe ballon combiné ne doit pas être jeté dans la poubelle.\nL'anode de protection en magnésium ne doit pas être\njetée dans la poubelle.\nVeillez à ce que l’appareil usagé soit recyclé conformément aux prescriptions en vigueur.\nPS/PVC (polystyrène / polychlorure de\nMF/PES (résine de mélanine / rembourrage de polyester)\nFe/Mg (fer / magnésium)\nCapacité de ballon (général / EC / tampon) net\nPuissance en continu eau chaude sanitaire\n(80/10/45 °C/24 kW)\n(80/10/45 °C/34 kW)\nQuantité d'eau chaude sanitaire utile ou\npuissance de sortie d'eau chaude sanitaire1)\nPression de service max. chauffage\nPression de service max. eau chaude sanitaire\nPression de service max. solaire\nÉchangeur thermique solaire :\nCapacité d'eau de chauffage de la spirale de chauffage\nPerte de pression dans la spirale de chauffage pour une\nconsommation d'eau de chauffage de max.\nTempérature de départ d'eau de chauffage max\nTempérature d'eau du ballon max\nÉchangeur thermique d'eau chaude sanitaire :\nConsommation d'eau de chauffage\nConsommation d’énergie en veille avec ΔT = 40 K\nDiamètre extérieur isolation incluse\n940 x 1230, modèle ovale\nDiamètre extérieur isolation exclue\n760 x 1015, modèle ovale\nHauteur isolation incluse\nHauteur isolation exclue\nCote de basculement isolation exclue\nRaccord eau froide et eau chaude\nR 1/2" AG\nRetour réchauffage eau chaude sanitaire et sortie\nDépart et retour solaire\nG 1" AG, fld\nG 1" IG, fld\nBallon combiné isolation et emballage exclus\nBallon combiné isolation et emballage inclus\nBallon combiné rempli opérationnel\nMélange d'eau chaude à 10 ˚C et d'eau chaude du ballon à 80 ˚C\nTab. 4.7 Caractéristiques techniques du ballon combiné\n5 Raccordement hydraulique\nEn ce qui concerne la mise en place d'un chauffage\nd'appoint avec un bloc hydraulique Vaillant, veuillez lire\nla notice correspondante du composant.\nSi des installations avec raccordement régulé au retour\nsont montées sans bloc hydraulique pour régulation du\nchauffage, veuillez vous conformer aux consignes suivantes :\n• Utilisez exclusivement des vannes à trois voies avec\n– commande à deux pôles,\n– une tension de fonctionnement de 230 V et\n– une puissance absorbée maximale de 10 W.\n• Utilisez des organes de blocage manuels (robinets) au\nniveau de l’entrée et de l’évacuation du retour de\nchauffage du ballon combiné, afin de pouvoir bloquer\nle circuit de chauffage lors de réparations ou d’une\ndu liquide caloporteur du système auroTHERM.\nVeillez à ce que les conditions suivantes soient réunies\nafin de garantir un fonctionnement irréprochable tout\nen optimisant la consommation d'énergie :\n• Purgez l'air de l'installation avant tout entretien ou\nmise en service car la présence d'air dans le système\ninfluence sensiblement le rendement.\n• Veillez à ce que l'isolation thermique de la tuyauterie\nsoit suffisante, de manière à éviter une perte excessive d'énergie calorifique avant que celle-ci n'ait\natteint les consommateurs. Les conduites à l'air libre\nétant particulièrement vulnérables aux intempéries,\nau rayonnement ultraviolet et aux « coups de bec »\ndes oiseaux ; choisissez une protection efficace\ncontre ces nuisances.\n• Utilisez uniquement des conduites tubulaires à\n• N'utilisez pas de tubes en matière plastique.\n• Utilisez des emmanchements à force uniquement\nlorsque la température autorisée par le fabricant est\ninférieure à 200 °C.\nUne installation incorrecte ou un câble électrique défectueux peuvent être dus aux\nconduites de tension réseau et entraîner des\n• Fixez les colliers de mise à la terre aux\n• Reliez les colliers de mise à la terre via un\ncâble en cuivre de 16-mm2 avec un rail de\nEn cas d'une hauteur de montage de plus de\n20 m ou si les capteurs plans font saillie audessus du faîte du toit, l'installation peut être\nendommagée par la foudre.\n• Raccordez les pièces conductrices de courant à un dispositif anti-foudre.\nEndommagement au niveau des canalisations !\nLes tuyaux en PE ou matériaux similaires ne\nsont pas assez solides en raison des températures temporairement très élevées du fluide\n• Pour le circuit solaire, employez de préférence des tuyaux en cuivre.\n• N'utilisez en aucun cas des conduites en\nLe choix d'un diamètre de tuyau approprié a une grande\ninfluence sur le rendement de l'installation solaire.\nPour réduire autant que possible la perte de pression\ndans le circuit solaire, il est impératif que la vitesse\nd'écoulement dans le tuyau en cuivre ne dépasse pas\n• Respectez les valeurs de réglage du chapitre 9, Mise\nEn même temps, la vitesse de débit doit être d'au moins\n0,4m/s, pour transporter les bulles d'air vers le bas à\npartir des capteurs vers les purgeurs (¬ Chap. 6.4\nPour le circuit solaire, employez de préférence des tuyaux en cuivre.\nRisques de blessures et de dégâts matériels causés par la fuite de vapeur chaude !\nMême si l’installation est à l'arrêt, de la\nvapeur peur s’échapper par un purgeur automatique non fermé. La fuite de vapeur peut\nmettre les personnes en danger et causer la\nperte de fluide caloporteur.\n• Bloquez les purgeurs automatiques pendant le fonctionnement de l'installation.\nDe la vapeur chaude peut s'échapper des purgeurs automatiques. La fuite de vapeur peut\n• Seuls sont autorisés des purgeurs automatiques avec une homologation du fabricant\npour des températures d'au moins 150 °C.\nDysfonctionnement à cause de purgeurs\nnon fermés !\nLe liquide solaire peut s'échapper sous forme\nde vapeur par des purgeurs automatiques\nnon fermés en cas de mise hors service de\nl’installation. La perte de liquide solaire\nentraîne des dysfonctionnements.\n• Refermez impérativement tous les purgeurs automatiques après avoir terminé la\nEndommagement de purgeurs inadaptés !\nDes purgeurs inadaptés peuvent être détruits\nen mode solaire.\n• Utilisez uniquement des purgeurs automatiques Vaillant avec une homologation du\nfabricant pour une résistance à des températures d'au moins 150 °C.\nRemplissage du circuit solaire\nLa présence d'air dans le système influence considérablement le rendement de l'installation solaire. C'est\npourquoi il faut aménager des possibilités de purge dans\nchaque circuit solaire.\n• Sélectionnez l'un des types de purge suivant selon\nTab. 6.1 en fonction du type de remplissage du circuit\n– Uniquement en cas de capteurs plans : Purge via\nl'ouverture de purge (¬ Fig. 6.1, 2)\n– Purge via un purgeur automatique avec robinet d'arrêt (¬ Fig. 6.2)\n– Purge via un séparateur d'air (¬ Fig. 6.3)\nOuverture de purge (uniquement en cas de capteurs\nFig. 6.1 Bouchon avec ouverture de purge sur les capteurs\n2 Ouverture de purge\nSur les capteurs plans, un bouchon avec ouverture de\npurge (¬ Fig. 6.1) est monté à l'endroit le plus élevé.\nL'ouverture de purge sert à la purge du circuit solaire\nlors du remplissage et du rinçage, p. ex. pendant la mise\nen fonctionnement ou la maintenance.\nPendant le fonctionnement du système auroTHERM,\nl'ouverture de purge doit rester fermée pour éviter la\nperte de liquide en cas de stagnation.\nOuverture de purge\nen cas de capteurs plans\nPurgeurs automatiques avec\nPompe de remplissage à moteur\n(débit volumique max. < 10 l/min)\n(débit volumique max. > 10 l/min)\nTab. 6.1 Sélectionner le type de purge en fonction du\nPurgeur automatique avec robinet d'arrêt\nSystème séparateur d’air automatique\nFig. 6.2 Purgeur\n2 Départ capteurs\nUn purgeur automatique avec robinet d'arrêt, comme p.\nex. le purgeur Vaillant automatique (n° réf. 302 019),\nsert à la purge du circuit solaire lors du remplissage et\ndu rinçage, p. ex. pendant la mise en fonctionnement ou\nPendant le fonctionnement du système auroTHERM, le\nrobinet d'arrêt du purgeur doit rester fermé pour éviter\nla perte de liquide en cas de stagnation.\nLorsque vous montez le purgeur Vaillant automatique,\n• Installez le purgeur Vaillant automatique aux endroits\nles plus élevés de l'installation solaire (aux points\nculminants du trajet ascendant).\n• Montez l’ensemble des conduites de départ et de\nretour en veillant à ce qu’elles soient inclinées vers le\nFig. 6.3 Séparateur d'air automatique\nAu lieu d'un purgeur, vous pouvez utiliser le séparateur\nd’air automatique Vaillant (n° réf. 302 418, non disponible dans tous les pays).\nCelui-ci purge le circuit solaire de manière entièrement\nautomatique, aussi bien pendant le remplissage et le rinçage qu'en continu pendant le fonctionnement de l'installation solaire.\nLe séparateur d'air est monté dans une zone où il n'y a\npas d'émission de vapeur, de préférence dans la\nconduite de retour, entre la station solaire et le ballon\n• Montez le séparateur d'air automatique en fonction\ndes notices de montage correspondantes.\nMitigeur thermostatique dans les conduites de\nDe l'eau à 60° peut s'écouler du point de puisage.\n• Pour vous protéger efficacement contre\nles brûlures, montez un mélangeur thermostatique comme représenté sur la\n• Réglez le mélangeur thermostatique sur\n< 60 °C puis contrôlez la température au\nDans la mesure du possible, évitez de monter une telle\nconduite en raison de sa consommation excessive\nAu cas où le montage d'une conduite de circulation s'impose, réduisez à un minimum la circulation en fonction\nde la température et des besoins.\n• Montez le mitigeur thermostatique dans une conduite\nde circulation comme représenté sur la figure 6.5.\nFig. 6.5 Mitigeur thermostatique dans une conduite de\nFig. 6.4 Mélangeur thermostatique d'eau chaude\n1 Mitigeur thermostatique d'eau chaude\nB Eau froide\nC Eau très chaude\nUn mélangeur thermostatique d'eau chaude sanitaire a\npour fonction de mélanger de l'eau chaude du ballon\navec de l'eau froide à la température souhaitée entre\n30 et 60 °C.\nSi, lors de la mise en service de l'installation solaire,\nvous réglez le mélangeur thermostatique sur la température maximale souhaitée, celle-ci restera ainsi\nconstante aux points de puisage de l'eau chaude.\nFluide caloporteur 7\nTab. 7.1 Fluide caloporteur Vaillant\nanticorrosion prêt à l'emploi, composé de 42 % de propylène glycol avec inhibiteurs anticorrosion et de 58 %\nd'eau (n° de réf. 302 363, 302 498).\nIl présente une résistance aux chocs thermiques très\nélevée et peut être utilisé en association avec des capteurs plans Vaillant.\nLe fluide caloporteur présente en outre une capacité\nRisque de destruction de l'installation !\nL'absence de protection contre le gel ou la\ncorrosion du fluide caloporteur peut endommager ou détériorer l'installation solaire.\nLe fluide caloporteur Vaillant est un produit\nfini, un mélange prêt à l'emploi.\n• Ne mélangez en aucun cas le fluide caloporteur Vaillant avec de l'eau ni aucun\nPour un contrôle rapide et simple, nous vous\nrecommandons le réfractomètre Vaillant (n° de\nIl est toujours possible d'utiliser un testeur de\nprotection antigel classique (réf. 0020015295).\n• Suivez les notices d'emploi associées.\nÉchangeur du ballon combiné\nauroTHERM exclusiv VTK 570\nauroTHERM VFK 145 H/V\nauroTHERM VFK 150 H/V\nTab. 7.1 Volume des composants\nTabl 7.2 Capacité de la tuyauterie\nyeux avec de l'eau. Veuillez observer les consignes de la\nfiche technique de sécurité, voir chap. 9.4.\ncontre le gel et la corrosion, vous devez remplir l'installation entière avec le fluide caloporteur Vaillant non\ndilué (Tab. 7.1).\nAvec le remplissage de l'installation avec du\nfluide caloporteur Vaillant, vous atteignez\nune résistance au gel jusqu'à env. -28 °C ou 47 °C. Même en cas de basses températures\nextérieures, le gel ne provoque pas immédiatement de dommages car l'effet d'éclatement\npar l'eau est réduit. Contrôlez l'effet de la\nprotection antigel d'abord après remplissage\nVidangez complètement le ballon combiné si vous le\nmettez hors service dans une pièce non protégée contre\nTéléphone (02191) 18 - 0, Télécopie (02191) 182810,\nSituation d'urgence : Centre anti-poison le plus proche (appelez les renseignements ou consultez l'annuaire).\n7 Fluide caloporteur\n(uniquement réf. 0020054988)\n1,1‘-Iminodipropan-2-ol, teneur (w/w) : > 1 % - < 3 %,\nnº EG : 203-820-9, nº INDEX : 603-083-00-7,\nnº CAS : 110-97-4, symbole de danger : Xi,\nphrases R : 36\n4.2 Après inhalation :\nLors de difficultés à inspirer la vapeur / l'aérosol :\nAir frais, consulter un médecin.\nRincez minutieusement les yeux à l'eau courante\npendant 15 min au minimum en maintenant les paupières ouvertes.\nRincez-vous la bouche et buvez ensuite beaucoup\nEmanation de fumée/brouillard. En cas d'incendie,\nles substances/catégories de substances mentionnées peuvent se dégager.\n6. Mesures à prendre en cas de dégagements\nEndiguez le matériau en train de s'échapper puis\nrecouvrez-le avec beaucoup de sable, de terre ou de\nmatière absorbante ; ramassez-le en le balayant\nvigoureusement pour accélérer le processus d'absorption. Transférez le mélange dans des récipients\nou dans des sacs en plastique puis faites-le recycler/\nPour les grandes quantités : pomper le produit. Retirez les petites quantités à l'aide d'un produit absorbant. Ensuite, les éliminer en respectant les directives à ce sujet. Rincer des projections avec beaucoup\nVentilation convenable du poste de travail, sinon\npas de mesures particulières obligatoires.\n8. Limitation des expositions et équipement de\n8.1 Equipement de protection individuelle :\nProtection respiratoire en cas de libération de\nElastomère de fluor (FKM) - épaisseur de couche\nPoint flocon de neige (ASTM D 1177) :\nenv. -40 °C (nº réf. 0020054988)\nenv. -28 °C (nº réf. 302 363, 302 498)\nenv. -54 °C (nº réf. 0020054988)\nPression de vapeur (20 °C) : 20 mbars\nMasse volumique (20 °C) (DIN 51757) :\nenv. 1.030 g/cm3 (nº réf. 302 363, 302 498)\nenv. 1.039 g/cm3 (nº réf. 0020054988)\nHydrosolubilité : entièrement soluble\nSolubilité (qualitative) du solvant :\nSolvant polaire : soluble\nenv. 5.0 mm2/s (réf. 302 363, 302 498)\nenv. 7.0 mm2/s (réf. 0020054988)\nPas de réactions dangereuses si les consignes/\nremarques relatives au stockage et au maniement\n11 Données de toxicologie\nIrritation primaire des muqueuses/lapin : non irritant.\n12. Données sur l'écologie\nEvaluation : légèrement biodégradable.\nDéposez le fluide p. ex. dans une décharge ou une\nusine d'incinération spécialisée en respectant les\nréglementations locales. Contactez les services de\npropreté municipaux ou l'écobus local s'il s'agit\nd'une quantité ne dépassant pas les 100 l.\nDécret relatif aux liquides inflammables :\nSubstance non concernée.\nExpédition postale autorisée. Aucune marchandise\nGGVE/RID : -, N° UN : -, DGVS/ADR : -, IATA-DGR : -,\nCode IMDG-: -, TA-Luft : -.\n15.2 Autres règlements :\n16 Autres indications\nsubstances irritantes au chapitre 3 sous « Matières dangereuses » dans le chapitre 3, désigné comme : Xi : irritant. R36 : irrite les yeux.La fiche technique de sécurité\nest destinée à communiquer les données physiques,\nrelatives aux techniques de sécurité, toxicologiques et\nécologiques essentielles lors de la manipulation de substances et de préparations chimiques, ainsi qu'à dispenser des conseils pour assurer une manipulation, un stockage et un transport en toute sécurité. Nous déclinons\ntoute responsabilité pour des dommages survenus lors\nde la mise en pratique de ces informations ou bien lors\nde l'utilisation, l'adaptation ou le traitement des produits que nous venons de décrire. Cela n'est pas applicable pour nos représentants légaux, auxiliaires d'exécution ou nous-mêmes puisqu'il ne s'agirait pas d'une responsabilité découlant d'intention malveillante ou de\nnégligence. Nous déclinons toute responsabilité pour les\n17. État : Etablie le 01. 02. 2008\nMise en fonctionnement circuit solaire 8\nMise en fonctionnement circuit\nFig. 8.1 Mise en fonctionnement de l'ensemble du système /\népreuve hydraulique, rinçage et remplissage du circuit\n6a Thermomètre départ\n6b Thermomètre retour\nRobinet à boisseau sphérique départ avec frein de gravité\nRéservoir de fluide caloporteur\nPompe de circulation du circuit solaire\nFrein de gravité retour\nRobinet trois voies avec clapet antiretour\nSéparateur d'air automatique Vaillant (n’est pas disponible\ndans tous les pays)\nla mise en service de tout le système :\n• Contrôle de l'étanchéité (¬ Chap. 8.1).\n• Rinçage du circuit solaire avec du fluide caloporteur\n(¬ Chap. 8.2).\n• Remplissage du circuit solaire avec du fluide caloporteur (¬ Chap. 8.3).\n• Réglage du débit volumique (¬ Chap. 8.4).\n• Réglage de pompe (¬ Chap. 8.5).\n• Contrôle du régulateur (¬ Chap. 8.6).\n• Réglage du mitigeur thermostatique d'eau chaude\n(¬ Chap. 8.8).\nPour l'épreuve de pression et pour le rinçage et le remplissage, utiliser exclusivement du fluide caloporteur\nVaillant (¬ Tab. 7.1).\nPour l'épreuve de pression, le rinçage et le remplissage\ndu circuit solaire, nous recommandons d'utiliser le dispositif de remplissage Vaillant (n° de réf. 0020042548).\nLors de l'utilisation du dispositif de remplissage Vaillant,\n8 Mise en fonctionnement circuit solaire\nRemplissez d'abord de fluide caloporteur le circuit\nsolaire pour l'épreuve de pression.\nPour remplir le circuit solaire, utilisez une pompe\nauto-amorçante avec une pression comprise entre\n2 et 3 bars.\nNous recommandons d'utiliser le dispositif de remplissage Vaillant (n° de réf. 0020042548), respectez la notice\nProcédez de la manière suivante (¬ Fig. 8.1):\n• Raccordez le tuyau de refoulement du dispositif de\nremplissage sur le robinet supérieur KFE (1) du circuit\n• Raccordez le tuyau de refoulement (17) du dispositif\nde remplissage (10) sur le robinet inférieur KFE (16)\ndu circuit solaire.\n• Fermez le robinet à boisseau sphérique (15).\n• Ouvrez le téton de purge (4).\n• Pompez le fluide caloporteur (mélange prêt à l'emploi)\ndu conteneur via le robinet KFE (1) jusqu'à ce que le\nfluide ressorte du robinet KFE (16).\n• Refermez le robinet KFE (16).\n• Faites monter la pression jusqu'à 4,5 bars.\n• Refermez le robinet KFE (1) également.\n• Procédez à un contrôle visuel de la tuyauterie et des\n• Remédiez aux fuites éventuelles puis effectuez un\nRincez le circuit solaire seulement après avoir effectué\nune épreuve de pression concluante.\nRinçage du circuit solaire\nLe rinçage commence par la station solaire en passant\npar le capteur jusqu'au ballon. Procédez de la manière\nremplissage (10) sur le robinet inférieur KFE (16) du\nOuvrez le purgeur (4).\n• Avec la pompe de remplissage, pompez le fluide caloporteur du ballon via le robinet KFE (1).\n• Refoulez le fluide caloporteur en boucle pendant\nquinze minutes au moins pour rincer et filtrer le circuit solaire.\n2 et 3 bars. Nous recommandons l'utilisation du dispositif de remplissage Vaillant (n° de réf. 0020042548).\n• Effectuez d'abord l'épreuve de pression et rincez l'installation\n• Ouvrez complètement les robinets KFE (1) et (16) de la\nstation solaire afin de garantir un débit volumique\n• Ouvrez le robinet à boisseau sphérique (8) de la station solaire.\n• Fermez le robinet à boisseau sphérique (15) de la station solaire.\n• Ouvrez le robinet à boisseau sphérique du dispositif\n• Mettez la pompe de remplissage (10) du dispositif de\nremplissage en marche.\n• Rajoutez suffisamment de fluide caloporteur dans le\nréservoir du dispositif de remplissage afin d'éviter que\nla pompe ne marche à vide.\nLe fluide caloporteur afflue alors dans le circuit solaire.\n• Contrôlez si le fluide caloporteur reflue du flexible de\nrefoulement (17) vers le ballon du dispositif de remplissage.\n• Faites tourner la pompe de remplissage pendant au\nmoins 15 minutes. Cela permet de garantir une\nvidange suffisante du circuit solaire.\n• La purge est réussie lorsque le liquide dans le réservoir de fluide caloporteur est clair et qu'il n'y a plus de\nbulles remontant à la surface.\n• Pour effectuer un contrôle visuel, utilisez l'ouverture\ndu bouchon fileté du réservoir de fluide caloporteur.\n• Réglez la soupape à trois voies (15) de la station\nsolaire sur 45° (frein à commande par gravité désactivé).\nmoins encore 5 minutes pour purger la ligne de tubes\nentre les robinets KFE (1) et (16).\n• 5 minutes plus tard, refermez la soupape à trois voies\n(15) (position horizontale)\n• Fermez les robinets FKE (1) et (16) puis désactivez\nimmédiatement la pompe.\n• Remettez la soupape à trois voies (15) en position verticale (débit, frein à commande par gravité actif).\nL'installation est alors remplie et purgée.\nRéglage du débit volumique\nLa station solaire /4 dispose d'une pompe à trois vitesses qui permet une adaptation optimale à la quantité de\npompage requise ainsi qu'à la puissance de la pompe.\n• Sélectionnez la puissance de pompe en fonction de\nl'installation (par ex. : surface de capteur, diamètre\ndes tuyaux, longueur du circuit solaire) de sorte que\nle débit effectif, indiqué par la courbe caractéristique\nde la pompe, soit légèrement supérieur au débit\nnominal. Le limiteur de débit permettra une régulation plus précise du débit nominal.\n• Suivez à ce sujet les consignes aux sections 6.6\n« Réglage du débit volumique » et 6.7 « Réglage de la\nLa station solaire VMS dispose d'un pompe à réglage\nautomatique en fonction du régime.\n• Procédez au réglage précis au moyen de la vanne de\nrégulation (1) du limiteur de débit, après avoir effectué un premier réglage approximatif avec la pompe\nde circulation. Vous pouvez relever la valeur programmée sur l'affichage (2) du limiteur de débit.\nLe limiteur de débit est équipé d'un robinet de remplissage/vidange du circuit solaire.\n(station solaire /4)\nRéglage du limiteur de débit\nFig. 8.3 Réglage du débit volumique\nFig. 8.2 Limiteur de débit\nLe limiteur de débit (¬ Fig. 8.2) est un composant essentiel de l'installation solaire.\n• Pour garantir une transmission satisfaisante de la\nchaleur, vous devrez tenir compte de la température,\ndu diamètre des tuyaux, du nombre de capteurs ou\nd'autres facteurs similaires ; vous devrez aussi tenir\ncompte d'un certain débit, ce que l'on appelle le débit\nnominal. Des déviations vers le haut ont des conséquences moins graves que des déviations vers le bas.\nAssurez-vous que le débit ne soit jamais inférieur au débit nominal. Cela diminue considérablement le rendement des capteurs.\nC'est pour cela qu'un limiteur de débit a été\ninstallé en série sur l'installation solaire\nVaillant. Le limiteur de débit monté sur le\nretour vous aide à régler précisément le débit\nLa pompe de circulation dispose d'un régulateur de\npuissance à plusieurs vitesses permettant d'adapter le\ndébit volumique du circuit solaire à la puissance des\nPour les circuits solaires, nous recommandons un débit volumique minimal de 3 l/min.\nL'air restant dans le système est entraîné par\nle fluide caloporteur et acheminé vers les purgeurs. Le réglage précis du débit volumique\nfigure dans les tableaux 8.1 et 8.2.\n• Procédez, après un premier réglage approximatif au\nmoyen de la pompe de circulation, à un réglage plus\nprécis avec la vanne de régulation (1) du limiteur de\ndébit (¬ Fig. 8.2). Vous pouvez lire sur l'affichage (2)\nla valeur de réglage.\nSi vous disposez du régulateur auroMATIC 620, vous\npouvez utiliser le débit volumique de réglage pour calculer le rendement. Entrez le débit volumique de réglage\ndans le régulateur pour éviter les erreurs de calcul.\nVeuillez consulter la notice d'emploi et d'installation de\nl'appareil de régulation pour de plus amples informations.\nDébits et section minimum dans le circuit de capteur\nCapteurs plans auroTHERM plus VFK 150 H/V,\nVolume minimum **\nSection de tube en cuivre\n15 l / m2h (Low-Flow)\nrecommandée pour une lonou au moins\ngueur totale de tube de :\n3 l / min. dans l'installation\nNombre rangée × capteur pour raccordement :\nPar changement de côté\n1 x 10 / 2 x 5 / 5 x 2\n1 x 12 / 2 x 6 / 3 x 4 / 4 x 3\n2 x 12 / 4 x 6 / 6 x 4 etc.\n4 x 8 etc.\nUniquement en cas de commutation terrain parallèle??\nUn débit minimum de 15 l/m2 h doit impérativement être respecté. En cas de petites installations jusqu'à une surface nette de\n10 m2, un débit volumique de 30 – 40 l/m2 h est recommandé. en combinaison avec des purgeurs centraux, un débit minimum\nde 3 l/min est à respecter. Sur les installations plus grandes, le débit volumique doit se situer au-dessous de 30 l/m2 h. En\nprincipe, contrôler le débit minimum d'abord au niveau de pompe 1 ou 2 et avec le limiteur de débit entièrement ouvert. Le\ncas échéant, modifier le niveau de pompe. Un réglage fin au niveau du limiteur de débit n'est pas judicieux en règle générale.\nTab. 8.1 Réglage de la vitesse de la pompe selon le nombre de capteurs, la section et la longueur des tubes\nChamp de capteurs parallèles\nVTK 570/2 VTK 1140/2\n2 champs de cap- 2\nSurface nette VTK 1140/2\n1 x (1 +2)\n1 x (1 +3)\n1 x (1 +4)\n1 x (1 +5)\n1 x (1 +6)\n2 x (1 +3)\n2 x (1 +4)\n2 x (1 +5)\n2 x (1 +6)\nSection transversale min. :\nTube en cuivre pour une\nlongueur totale de tube de :\nTab. 8.2 Configuration de la section des tubes et vitesse de pompe en fonction du montage des capteurs dans le cas de capteurs\nà tube auroTHERM VTK 570\nLe réglage de la pompe a pour objectif d'atteindre un\ncertain débit de circulation dans le champ de capteurs.\nLe réglage effectif de ce débit ne devra pas se trouver\nclairement au dessus de la valeur réglée et calculée ; il\nne devra pas non plus se situer en dessous. Dans le cas\ncontraire, il faudra prévoir un rendement solaire réduit\nde 10 % ou une consommation électrique inutilement\nélevée par la pompe.\nProcédez au réglage de la pompe de la manière suivante :\n• Laissez d'abord marcher la pompe à sa vitesse la\nmoins élevée (puissance absorbée minimale).\n• Déterminez le débit à régler à partir des tableaux 6.1\n• Vérifiez avec le limiteur de débit que cette valeur est\n• Lorsque le débit reste inférieur à la valeur de calcul\nau niveau du limiteur de débit, sélectionnez la vitesse\nde pompe supérieure suivante.\n• Si celui-ci reste au dessus, sélectionnez la vitesse\n• Si vous n'arrivez pas à atteindre le débit de circulation avec la vitesse supérieure de pompe, essayez de\nrelier moins de capteurs en série ou bien de combiner\ninstallation en série et installation parallèle.\n• Essayer également de réduire la perte de pression\npar d’autres moyens. Pour cela, respectez les Informations Vaillant relatives à la planification Solaire.\nles ébouillantages, montez un mélangeur\nthermostatique sur la conduite d'eau\nchaude comme décrit au chap. 3.5,\n« Mélangeur thermostatique d'eau chaude\n• Réglez le mélangeur thermostatique à une\ntempérature inférieure à < 60 °C puis\ncontrôlez la température au point de puisage de l'eau chaude.\nVous pouvez régler l'eau chaude provenant du ballon et\nissue d'un mélange d'eau chaude et froide à une température maximale située entre 30 °C et 70 °C.\n• Réglez le mélangeur thermostatique en ayant recours\nau bouton de réglage de sorte que la température\nsouhaitée demeure constante au niveau des robinets\nLes tableaux 8.1 et 8.2 donnent des valeurs de référence\npour les niveaux de pompe possibles en fonction du\nmontage de capteurs et de la longueur et de la section\na été mise en fonctionnement compte tenu des points\nAnode de protection en magnésium dans l'accumulateur solaire contrôlée :\nInstallation remplie avec fluide caloporteur réglementaire\nCircuit rincé avec fluide caloporteur\nInstallation purgée plusieurs fois\nCircuit solaire mis sous pression avec détection des fuites des boulonnages / vissages et des points de soudure\nEtanchéité des presse-étoupes contrôlée au niveau du robinet d'arrêt et du\n(si nécessaire, resserrer les écrous-raccords)\nPression d'entrée du vase d'expansion (à contrôler avant remplissage) : bar\nPression installation (à froid) : bar\nDébit réglé conformément à la notice du système\nValeur de débit (l/h) inscrite dans le régulateur solaire\nPompe, échangeur thermique du ballon et capteurs purgés (bloquer le frein\nà commande par gravité pour la purge)\nFreinage à commande par gravité déverrouillé\nTab. 8.3 Compte-rendu de mise en fonctionnement (suite page\nLes capteurs de température affichent des valeurs réalistes\nLa pompe solaire fonctionne et fait circuler (instrument de mesure du débit\nCapteurs plans : en cas de plein soleil, différence de température entre\npour High-Flow :\nmaximum 14 °C ;\npour Low-Flow :\nmaximum 25 °C ;\nCapteurs à tubes : en cas de plein soleil, différence de température entre\nmaximum 20 °C ;\nmaximum 40 °C ;\nSchéma hydraulique correct réglé\nréchauffage chaudière commence à :\ncf. notice installation du régulateur solaire)\n°C (température ballon 1 min.\nTemps de marche pompe circulation de\ntallation du régulateur solaire)\nh (voir notice ins-\n– Fonctions de base et commande du régulateur d'installation solaire,\npompe circulation incluse\n– Remise des documents, éventuellement avec plan d'installation spécial\n– Suivi des instructions de fonctionnement (remplir le document)\nTab. 8.4 Protocole de mise en service (suite)\nL'utilisateur du système pour la production d'eau chaude solaire doit être instruit de la manipulation et du\nfonctionnement du système, et tout particulièrement de\nsécurité qu'il doit respecter.\n• Attirez son attention sur le fait qu'il doit conserver\nles notices à proximité de l'installation.\n9 Mise hors fonctionnement\nLes capteurs qui ne sont pas en service peuvent être endommagés.\n• Veillez à ce qu'un installateur agréé se\ncharge de la mise hors service de l'installation solaire.\n• Mettez les capteurs hors fonctionnement\nau maximum pendant quatre semaines.\n• Couvrez les capteurs qui ne fonctionnent\n• Veillez à ce que la protection soit bien\n• En cas de mise hors service prolongée de\nl'installation solaire, démontez les capteurs.\nDéposez le fluide caloporteur par ex. dans une décharge\nou une usine d'incinération spécialisée en respectant les\nréglementations locales. S'il s'agit d'une quantité ne\ndépassant pas les 100 l, contactez les services de propreté municipaux ou l'écobus local.\nEmballages non nettoyés Vous pouvez réutiliser les\nemballages non contaminés. Mettez au rebut les emballages non nettoyables au même titre que le fluide caloporteur.\nL'installation solaire ne doit pas être mise hors service.\nprolongée, les capteurs doivent être démontés et le\nfluide caloporteur doit être vidangé par une personne\nLes matériaux, dans leur intégralité, peuvent être recyclés, triés en fonction de leur nature et recyclé auprès\nde sociétés de retraitement locales.\nVeillez à ce que l'élimination des appareils usagés soit\nEntretien et dépannage 10\n10 Entretien et dépannage\nUne inspection/une maintenance régulière de la station\nsolaire effectuée par un installateur agréé est indispensable pour garantir durablement un état opérationnel\nainsi que la fiabilité et une longévité élevée.\nN’essayez jamais de procéder vous-même à des travaux\nd’entretien sur votre appareil. Confiez ces travaux à une\nsociété d'installation agréée Nous vous recommandons\nde conclure un contrat d'entretien avec votre installateur sanitaire agréé.\nContrôle de la protection antigel du fluide caloporteur (utilisez instrument de vérification du fluide\nContrôle de la pression de l'installation\ncontrôle du pH du fluide caloporteur (avec papier tournesol : pH 7,5)\nContrôle fonctionnement pompe solaire\nContrôle de la quantité de pompage dans circuit solaire\nContrôle du fonctionnement du mitigeur thermostatique d'eau chaude\nRemplissage éventuel en fluide caloporteur\nContrôle du liquide de purge\nDéverrouiller les clapets non-retour\nContrôle de la pression d'entrée du vase d'expansion\nContrôle visuel capteur, fixations capteurs et raccordements\nContrôle des détériorations de l'isolation des tuyaux\nContrôle fonctionnement pompe (marche / arrêt, automatique)\nConduite de circulation / Réchauffage\nContrôle du réglage de la minuterie\nVérifier et, le cas échéant, remplacer l'anode de protection en magnésium\nContrôle éventuel anode de courant vagabond\nPurge éventuelle de l'échangeur thermique\nContrôle d'étanchéité des raccords\nTab. 10.1 Liste de contrôle d'entretien\nListe de contrôle de l'entretien\nTous les travaux sur le système Vaillant auroTHERM\n(montage, maintenance, réparations, etc.) doivent être\nconfiés exclusivement à des installateurs agréés.\nRisque de blessure et de dégâts matériels\nen cas de maintenance ou de réparation\nUne maintenance négligée ou non conforme\npeut altérer la sécurité d'exploitation de l'installation solaire.\n• Ne tentez jamais d’effectuer vous-même\ndes travaux de maintenance ou de réparation sur votre installation solaire.\n• Confiez ces tâches à un installateur agréé.\nNous préconisons de conclure un contrat\nLe tableau 10.1 indique les travaux d'entretien essentiels\nsur le système auroTHERM et leurs intervalles.\nLes tableaux suivants vous renseigneront sur les pannes\néventuelles pendant le service de l'installation solaire,\nLe capteur est plus chaud que le ballon\ncombiné et cependant la pompe ne fonctionne pas (aucun bruit de moteur n'est\naudible et aucune vibration n'est ressentie)\n1. Pas de courant\n• Contrôlez les conduites et fusibles\n2. La différence de température est réglée\ntrop largement ou bien le régulateur ne\n• Contrôlez régulateur\n• Contrôlez sonde température\n• Réduisez différence température\n3. Température maximale du ballon combiné atteinte\n4. L'arbre de pompe se bloque dans les\npaliers à cause de dépôts\n• Enclencher brièvement le régime max. ou\ndébloquer le rotor\n5. La pompe est encrassée\n• Démontez pompe et nettoyez-la\n• Fermer le limiteur de débit et le robinet à\nboisseau sphérique de la pompe\n6. La pompe est défectueuse\n• Remplacez pompe\nTab. 10.2 Panne, cause et solution (suite page suivante)\nLa pompe marche mais aucune eau\nchaude n'arrive (plus) du capteur (la\npompe se réchauffe).\n(Les températures de départ et de retour\nsont les mêmes ou la température du\nballon n'augmente pas du tout ou uniquement lentement).\nDe l'air circule dans les conduites\n• Contrôlez pression installation.\n• Faites marcher par à-coups la pompe à\n• Ouvrez et purgez les purgeurs du capteur,\nde la pompe et du ballon combiné.\n• Purgez les clapets de non-retour.\nSi aucune amélioration n'est à constater :\n• Vérifiez que le parcours des conduites\nn'est pas trop « sinueux » (par ex. pour\ndétourner un balcon ou des conduites\n• Rectifiez le parcours ou installez des purgeurs supplémentaires.\nSi l'installation était déjà en service et vient\nd'être remplie :\n• Contrôlez le purgeur automatique.\n• Dévissez le bouchon protecteur et vérifiez\navec une aiguille émoussée que le flotteur\ncircule librement. Si le flotteur coince,\nremplacez le purgeur.\nLa pompe démarre trop tard et s'arrête\nRéglage trop large de la différence de température entre capteur et ballon combiné.\n• Réduisez différence température.\nLa pompe démarre et s'arrête peu de\ntemps après. Cela se reproduit jusqu'à ce\nque l’installation fonctionne en continu.\nLe même phénomène est observable le\nLa différence de température du régulateur\nest trop étroite ou bien l'étage de commutation de la pompe est réglé trop haut.\nLe rayonnement du soleil ne suffit pas\nencore à chauffer tout le réseau de tuyaux.\n• Vérifiez que le réseau de tuyaux est complètement isolé.\n• Augmentez la différence de température\nCadences de l'installation.\nPosition sonde capteur incorrecte.\n• Positionner la sonde de départ du capteur.\n• Isoler la sonde du capteur.\nLa manomètre affiche une chute de la\nUne perte de pression peu de temps après le • Contrôlez d'abord tous les raccords, les\nremplissage de l'installation est normale car\npresse-étoupes des vannes d'arrêt et les\nde l'air s'échappe encore. Si une baisse de\nraccords filetés ; contrôlez enfin les joints\npression se reproduit, cela peut provenir\nd'une bulle d'air qui a éclaté ultérieurement. • Contrôlez le champ de capteurs, remplaEn outre, la pression en fonctionnement\ncez le cas échéant des tuyaux ou le capnormal oscille entre 0,2 et 0,3 bar. Si la\npression baisse continuellement, il y a un\ndéfaut d'étanchéité dans le circuit solaire,\nen particulier dans le champ de capteurs.\nLa pompe émet des sons inhabituels.\n1. Présence d'air dans la pompe.\n2. Pression d'installation insuffisante.\n• Purgez la pompe.\n• Augmentez la pression d'installation.\nL'installation émet des sons inhabituels.\nCe qui est normal dans les premiers jours\nqui suivent le remplissage de l'installation.\nSi le phénomène se reproduit, deux causes possibles :\n1. Pression d'installation trop basse. La\npompe aspire de l'air par les purgeurs.\n2. Le réglage de la puissance de la pompe\n• Faites passer à une vitesse inférieure.\nLe ballon combiné refroidit pendant la\nUne fois la pompe arrêtée, le départ et le\nretour présentent des températures différentes, la température de nuit du capteur est supérieure à la température de\n1. Frein de gravité bloqué.\n1. Contrôlez position poignée bleue.\n2. Contrôlez étanchéité du frein de gravité\n(copeau coincé, particules crasse dans\n3. Ne raccordez pas directement l'échangeur\nsolaire mais tirez d'abord les conduites\nvers le bas puis vers le haut en direction\ndu capteur (le siphon assiste le frein de\ngravité) ou bien montez une vanne à deux\nvoies qui est mise en marche simultanément avec la pompe.\n2. Circulation monotubulaire avec court\nréseau de tubes avec baisse minime de\n• Montage d'un frein à commande par gravité (si possible près du ballon combiné).\nLe réchauffage ne fonctionne pas.\nLa chaudière marche pendant un instant,\ns'éteint puis se remet en marche. Cela se\nreproduit jusqu'à ce que le ballon combiné atteigne sa température nominale.\n1. Présence d'air dans échangeur réchauffage.\n• Purgez échangeur réchauffage.\n2. Surface échangeur trop petite.\n• Comparez les données du fabricant de la\nchaudière et du fabricant du ballon. Une\nsolution éventuelle serait un réglage plus\nélevé de la température de départ de la\nAprès une longue période de service, la\ndifférence de température augmente\ndans le circuit solaire de plus de 18 K.\nEncrassement ou entartrage de l'échangeur.\n• Nettoyez échangeur avec acide acétique.\nL'eau qui arrive est froide ou tiède.\n1. L'eau chaude et froide ont été échangées\nau niveau du ballon combiné.\n• Coupez l'eau froide\n• Videz l'eau par le raccord d'eau chaude\nSi le raccord est correct, seuls quelques\nL'admission du tuyau de prise d'eau chaude\nest ensuite à l'air libre, plus aucune vidange\nSi le ballon se vidange complètement par le\nballon combiné, c'est que les raccordements\n• Echangez les raccords !\n2. Mitigeur thermostatique d'eau chaude\n• Augmentez le réglage.\nL'isolation des tuyaux est trop mince ou\nincorrecte. La planification de l'installation\nest probablement incorrecte.\n• Contrôlez isolation.\n• Contrôlez la configuration de l'installation\n(taille des capteurs, ombrage, longueur\n• Le cas échéant, modifiez l'installation.\nLe rendement solaire est inhabituellement bas.\nTab. 10.2 Panne, cause et solution (suite)\nService après-vente et garantie 11\nVaillant GmbH service clientèle usine (Suisse)\nun entretien annuel effectué par un professionnel qualifié des la première année d’utilisation (circulaire ministérielle du 09/08/78 -JO du 13/09/78).\n12 Documentation spéciﬁque au client\n12 Documentation spécifique au client\nQuestionnaire aperçu installation\n(rayer les affirmations inexactes)\nConsommateurs énergie suppl. : lave-linge lave-vaisselle\nCirculation disponible non disponible durée :\nConsommation quotidienne d'eau chaude : l/d selon température ballon de :\nRevenu marginal prévu pour consommation eau chaude sanitaire totale :\nDonnées de puissance champ de capteurs\nSurface capteur effective installée :\nkW (500–600 W/m2 capteur)\nPuissance maximale par rayonnement du soleil intégral :\nRéglage débit volumique :\nDifférence température entre départ et retour avec rayonnement solaire intégral :\nVolume vase d'expansion à membrane :\nPression d'entrée vase d'expansion à membrane :\nPression de service état froid au manomètre station solaire :\nProtection contre le froid réglée sur : Densité du fluide caloporteur :\n> 1,05 g/cm3 (réf. 302 363, 302 498)\n1.038 - 1.040 g/cm3, densité : 20 °C\n(n° de réf. 0020054988 (Arctic))\nRéglages du régulateur d'installation solaire\nDifférence de température à la mise en marche : Kelvin\nDifférence de température à la mise à l'arrêt :\nTempérature de ballon maximale :\nFonctions activées importantes\nTab. 12.1 Questionnaire\nConsignes utilisateur 13\nIl est conseillé de déclarer à l'assurance l'installation\nsolaire comme objet de grande valeur et de l'assurer\nexplicitement contre les dommages causés par la foudre. Une assurance contre les dommages causés par la\ngrêle est de plus judicieuse si vous habitez dans une\n• Ne mettez jamais l'installation solaire hors service,\nmême avant de partir en vacances ou si vous soupçonnez une panne.\nRisque de brûlures au contact des éléments\nde l'installation solaire !\nLes capteurs et la tuyauterie peuvent être\n• Évitez de toucher les capteurs ou la tuyauterie de l'installation solaire.\nRisque de blessure et dégâts matériels\ncausés par des modifications non\nLes modifications non conformes peuvent\nprovoquer des fuites de vapeur, impliquer un\nrisque d'explosion ou des endommager l'installation solaire.\n• N'entreprenez jamais de procéder vousmême à des modifications sur l'installation\n• N'entreprenez jamais des modifications sur\nle ballon combiné ou de réglages sur les\nconduites d'eau et de courant, sur la\nconduite de purge ou sur la soupape de\nL'installation solaire fonctionne de manière autonome\naprès le réglage.\nLa notice d'emploi du régulateur d'installation solaire\ncomprend toutes les possibilités de réglage.\nVous n'avez aucune mesure spéciale à suivre\nen cas de départ en vacances.\n13 Consignes utilisateur\n… des gouttes de liquide s'écoulent de l'installation ?\n• Récupérez-le autant que faire se peut (avec un seau) et appelez\n… l'indicateur du niveau de liquide dans la cuve de rétention se\nsitue en dessous de la station solaire ?\n• Appelez un professionnel.\n… du liquide / de la vapeur s'échappe de la soupape de sécurité ?\n… le régulateur d'installation solaire affiche « sonde défectueuse »\nou « câble brisé » ?\n… la pression au manomètre tombe en dessous du niveau minimum de service ?\n… durant le fonctionnement de la pompe solaire, aucune différence de température entre le thermomètre de départ et celui\nde retour de l'installation solaire n'est visible ?\n• Attendre cinq à dix minutes. Si l'installation marche toujours, il\npeut s'agir d'une défaillance de l'installation.\n… la vitre d'un capteur plan est brisée ?\n• Ne touchez pas à l'intérieur du capteur.\n… les tubes de verre d'un capteur sont cassés ?\n... le ballon combiné ne fournit pas suffisamment d'eau chaude\n• Vérifiez que le réglage de la température d'attente du ballon\nsur le régulateur d'installation solaire est correct (nous\nconseillons env. 60 °C). Contrôlez le réglage du mitigeur thermostatique d'eau chaude (nous conseillons env. 50 °C). Si les\nréglages sont corrects, c'est que le ballon est probablement\nTab. 13.1 Reconnaissance et résolution des dysfonctionnements\ncapteurs solaires se salissent aussi peu que les lucarnes.\nCependant, la pluie s'avère être à elle seule un agent\nnettoyant efficace et naturel.\nCommande du ballon combiné\nLe ballon combiné Vaillant auroSTOR est régulé par le\nrégulateur solaire. Vous pouvez donc, au moyen de l'appareil de régulation, procéder aux opérations suivantes :\nréglage de la température d'attente du ballon, réglage\nde la température minimale de réchauffage par l'appareil de chauffage.\nUn mitigeur thermostatique d'eau chaude\n• Demandez à votre installateur sanitaire s'il\na installé un mitigeur thermostatique d'eau\nSi vous laissez le ballon combiné dans une\npièce non chauffée sans l’utiliser pendant une\nlongue période (p.ex. pendant les vacances\nd’hiver, etc.), vous devez vidanger complètement le ballon combiné. Le ballon d'eau\nchaude sanitaire situé à l’intérieur du ballon\ncombiné ne se vide pas de manière autonome.\n• Chargez un professionnel de la vidange du\nraccord de l'arrivée domestique d'eau alimentant le ballon combiné (raccordement d'eau froide), à proximité du\nEntretien du ballon combiné\nPour nettoyer les éléments extérieurs du ballon combiné, un tissu humide éventuellement imbibé d'eau\nAfin de ne pas endommager l'habillage de votre appareil, veuillez ne jamais utiliser de détergents ou de solvants (entre autres, les détergents de toutes sortes,\nMaintenance du système auroTHERM\nUne inspection / la maintenance régulière de votre installation solaire Vaillant, effectuée par un professionnel\nagréé constitue une condition indispensable aux facteurs suivants : fonctionnement et sécurité durables, fiabilité et longévité véritables. Le rendement de l'installation risque de plus de ne pas répondre aux attentes. Ne\ntentez jamais d'effectuer vous-même des travaux d'entretien ou des réparations. Confiez ces travaux à une\nsociété d'installation agréée. Nous préconisons à cette\nfin de conclure un contrat d'entretien. Vous trouverez le\ncontenu du contrat d'entretien en consultant la liste de\ncontrôle de l'entretien, au chap. 10.\nDégâts matériels en cas de fuite d'eau !\nDe l'eau peut s'échapper des conduites d'eau\nnon étanches et causer des dégâts des eaux.\n• Fermez le robinet d'arrêt d'eau froide.\n• Faites colmater les fuites par votre installateur agréé.\nComme pour l'ensemble du système, une inspection /\nune maintenance annuelle du ballon combiné Vaillant,\neffectuée par un installateur agréé est la condition\ngarantissant un fonctionnement et une sécurité durables, une fiabilité et une longévité véritables.\nLa société d'installation agréée devra impérativement\ncontrôler le degré de corrosion de l’anode en magnésium dans le cadre de l'inspection / la maintenance\nannuelle de l’auroSTOR. L'installateur devra au besoin\nremplacer l'anode de protection en magnésium, et cela\nexclusivement par une anode de protection en magnésium de rechange originale.\nvotre ballon combiné ne fournit pas assez d'eau chaude\nsanitaire, cela peut indiquer qu'il est entartré. Confiez le\ndétartrage du ballon à un professionnel. Il déterminera\nles intervalles de détartrage.\nProtection antigel de l'installation solaire\nFaites contrôler annuellement la protection antigel de\nl'installation solaire par une société spécialisée. Cette\nactivité fait usuellement partie du contrat d'entretien\nconclu avec votre installateur.\nNe versez aucun liquide dans le circuit capteurs. Ne\nmélangez pas le fluide caloporteur avec d'autres liquides.\nNous vous souhaitons beaucoup de satisfaction lors de\nl'utilisation de votre système auroTHERM Vaillant !\nSi la chaleur solaire est utilisée pour la production d'eau\nchaude sanitaire ou pour un chauffage solaire d'appoint : dans les deux cas, elle est accumulée temporairement dans un ballon solaire afin que la chaleur soit également disponible lorsque le soleil est absent. Suivant le\nmodèle d'installation de thermie solaire, il existe diverses structures de construction. Pour le chauffage d'eau\nchaude potable, des ballons d'eau chaude sanitaire bivalents sont utilisés, auxquels un second générateur de\nchaleur peut être raccordé en supplément. Pour les\nchauffages d'appoint solaire, la chaleur est accumulée\ndans un ballon tampon. Pour la combinaison de chauffage d'eau potable et de chauffage d'appoint, un ballon\ncombiné s'avère le plus adapté.\nLes installations thermiques solaires produisant de l'eau\nchaude mais également de la chaleur résiduelle pour le\nchauffage sans frais supplémentaires fonctionnent avec\ndeux ballons : un ballon tampon et ballon d'eau chaude.\nLes ballons combinés réunissent les deux conditions et\nsont construits suivant le principe du double ballon. Ils\nservent en premier lieu de tampon afin de fournir l'énergie solaire livrée par le capteur. Le ballon d'eau chaude\nest intégré dans la zone supérieure du ballon tampon ; il\nest entouré d'eau chaude et en fournit constamment.\nAu lieu du ballon d'eau chaude intégré, il est également\npossible d'installer une spirale de chauffage qui chauffe\nle courant d'eau potable de la même manière qu'un\nLa disponibilité d'énergie gratuite du soleil ne coïncide\npas toujours avec les besoins en chaleur pour le chauffage et la production d'eau chaude. Afin de pouvoir utiliser de manière efficace la chaleur solaire livrée par le\ncapteur, les installations thermiques solaires requièrent\nun ballon tampon. L'eau de chauffage chauffée par le\nsoleil y est accumulée temporairement et approvisionne\nles prélèvements. Les ballons tampon sont souvent réalisés sous la forme de ballons combinés et contiennent,\ndans la zone supérieure et suivant le principe du double\nballon, un ballon supplémentaire destiné à la préparation d'eau chaude sanitaire.\nPour les générateurs à combustibles solides fossiles ou\nbiogènes tels que le bois, les briquettes de lignite et de\nhouille ou le coke, des chaudières à combustible solide\nsont installées. Les chaudières à combustible solide se\ndifférencient des chaudières à gaz, mazout ou granulés\nde bois avant tout également par le fait que le combustible doit être inséré manuellement dans la chaudière.\nLors du processus de combustion, l'amenée en air de\ncombustion s'effectue par le bas tandis que la perte de\nfeu s'effectue vers le haut. L'évacuation des fumées\ns'effectue suivant le principe du courant d'air naturel.\nPour réguler la combustion, le réglage de l'amenée d'air\ns'effectue manuellement. Les chaudières à combustible\nsolide ne fonctionnent qu'à pleine charge ; par conséquent un ballon tampon suffisamment grand est nécessaire pour garantir une évacuation en toute sécurité de\nla chaleur produite.\nAvec les capteurs plans solaires, l'absorbeur est intégré\ndans un carter plat en forme de caisse recouvert d'une\nplaque en verre. Le couvercle du capteur le protège des\npertes de chaleur et des intempéries.\nAvec les capteurs à tubes à vide, l'absorbeur se trouve\ndans un tuyau en verre sous vide (évacué). En comparaison avec les capteurs plans, les capteurs à tubes\natteignent des températures et des rendements supérieurs.\nLes installations thermiques solaires peuvent, outre le\nchauffage d'eau potable, être utilisées à des fins de\nchauffage d’appoint. Pour cela, l'installation solaire est\nréalisée avec un ballon combiné ou un ballon tampon et\navec de plus grandes surfaces de capteur. L'énergie\nsolaire gratuite peut par conséquent fournir la chaleur\nde chauffage nécessaire pendant la phase transitoire\n(printemps et automne). Les jours ensoleillés d'hiver,\nl'installation solaire consolide le générateur de chaleur\net permet d'économiser du combustible.\nPour le chauffage d’appoint solaire, des systèmes de\nchauffage à basse température de service telles que le\nchauffage au sol s'avèrent particulièrement adaptés.\nSi la distance entre dispositif de production d'eau\nchaude et les points de prélèvement (par exemple lavabos, douches, évier de cuisine) est élevée, avant l'eau\nchaude il s'écoule tout d'abord des longues tuyauteries\ncorrespondantes de l'eau refroidie. C'est pourquoi dans\nles installations avec de longues distances de canalisation, une conduite de circulation est posée en parallèle à\nla conduite d'eau chaude. Une pompe maintient en permanence la circulation de l'eau chaude. Ainsi, même en\ndes points de puisage éloignés, de l'eau chaude est\nimmédiatement disponible. À des fin d'économie d'énergie, des commandes temporisées sont installés.\nDegré de recouvrement solaire\nIl principalement recouru aux installations de thermie\nsolaire sont pour tirer profit de la chaleur solaire n'impliquant pas de frais en produisant de l'eau chaude sanitaire. Le degré de recouvrement solaire indique la part\ndu rendement en chaleur solaire pour la totalité des\nbesoins en énergie, nécessaire pour le chauffage d'eau\nPour transporter la chaleur du capteur au ballon solaire,\nun fluide caloporteur circule dans le circuit solaire.\nCelui-ci accumule la chaleur solaire irradiée dans l'absorbeur. Pour un fonctionnement en toute sécurité,\nmême l'hiver, le fluide caloporteur doit cependant être\nprotégé contre le gel ; le circuit solaire ne peut être simplement rempli avec de l'eau. C'est pourquoi un mélange\nimpérativement écologique d'eau et d'un agent antigel\nUn groupe de sécurité protège le ballon d'eau chaude\ndes surpressions et est constitué des composants suivants :\nSoupape de sécurité (protège le chauffe-eau potable\ndes surpressions), orifices de contrôle, robinet d'arrêt,\nréducteur de pression (règle la pression dans le système\nd'eau potable), clapet non-retour (empêche que l'eau\npotable chauffée ne reflue froide dans le réseau d'eau\npotable), raccord du manomètre et entonnoir d'évacuation.\nUne installation solaire est principalement constitué de\nquatre composants : un champ de capteurs qui absorbe\nles rayonnement du soleil, un régulateur d'installation\nsolaire qui surveille toutes les fonctions de l'installation,\nun poste solaire et un ballon d'eau chaude sanitaire\nbivalent ou un ballon combiné, pouvant être chauffé par\ndeux différentes sources (à côté du capteur solaire en\nrègle générale d'un appareil de chauffage qui prend en\ncharge le réchauffage de l'eau en cas de rayonnement\nOrdonnance relative à l'économie d'énergie (EnEV)\nL'ordonnance EnEV délimite les besoins en énergie primaires maximaux autorisés pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire d'un bâtiment. L'Ordonnance sur les économies d'énergie entrée en vigueur\ndébut 2002 englobe l'Ordonnance sur l'isolation thermique (WSchV) et de l’ordonnance relative aux installations de chauffage (HeizAnlV). En vue de l'évaluation du\nbilan d'énergie, une nouvelle échelle a été définie dans\nle cadre de l'EnEV : Les déperditions d'énergie telles\nque celles survenant lors du traitement, de la transfor-\nmation et du transport, entrent également en compte\navant que l'énergie fossile (par exemple gaz, mazout,\nélectricité) puisse être utilisée dans le bâtiment.\nLes délimitations des besoins annuels maximaux en\nénergies primaires déterminées par l'Ordonnance sur\nles économies d'énergie (Qpmax, EnEV) ne peuvent être\ndépassées. La combinaison des mesures techniques portant sur le chauffage et de celles portant sur la\nconstruction doit mener à une structure de construction\ndont les besoins annuels maximaux en énergies primaires effectifs Qp restent inférieurs à cette valeur limite.\nL'EnEV offre en plus diverses alternatives de combinaison de techniques d'installation efficaces et d'isolation\nthermique du bâtiment. Maître d'ouvrage et architecte\npeuvent ensuite choisir librement à travers quelle mesures les délimitations déterminées doivent être atteinte.\nPlus la technique d'installation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire est efficace, moins la\npart allouée aux mesures d'isolation thermique du bâtiment, et vice-versa.\nLes besoins annuels en énergies primaires se basent sur\n• les besoins annuels en chaleur utile (Qh)\n• les besoins en eau chaude potable (Qtw)\n• les frais causés par l'installation (ep)\nLes frais liés à l'installation ont une influence considérable : Plus leur valeur est moindre, plus le rendement\nénergétique du système de chauffage est efficace. La\ncombinaison, par exemple, de chaudières gaz compactes\nà condensation et d'une production solaire d'eau chaude\nsanitaire réduit les frais liés à l'installation. Dans la\ngamme Vaillant propose par exemple pour cela la chaudière à gaz à condensation ecoVIT VKK avec les capteurs solaires auroTHERM, ou, à plus petite échelle, la\nchaudière solaire - gaz compacte auroCOMPACT avec\nun ballon d’eau chaude sanitaire intégré.\nAfin de pouvoir disposer rapidement d'eau chaude à la\ntempérature souhaitée en cas d'écart plus grand jusqu'au générateur d'eau chaude central, l'eau chauffée\ndans le ballon d'eau chaude sanitaire est renouvelée\ndans une conduite de circulation. Celle-ci est posée\nparallèlement à la conduite d'eau chaude. L'eau chaude\nest maintenue en circulation dans cette conduite en circuit fermé à l'aide d'une pompe de circulation, afin\nqu'elle afflue régulièrement dans le ballon.\nLa pompe de circulation ne doit cependant pas être en\nservice en permanence. À des fins d'économie d'énergie, la pompe peut être déconnectée pendant la nuit ou\naux heures diurnes auxquelles les besoins en eau\nchaude sont moindres. La pompe de circulation peut\nêtre commandée par minuterie. Les appareils de chauffage modernes permettent de commander de la pompe\nde circulation avec des réglages horaires individuels\ngrâce au réglage de la chaudière.\nLe terme de production d'eau chaude (ou production\nd'eau de consommation) désigne le chauffage de l'eau\npotable dans un chauffe-eau. Ceux-ci se distinguent du\nchauffage par leur structure et leur type. À titre d'exemple, on peut nommer : chauffe-eau instantané, ballon\nd'eau chaude sanitaire juxtaposé, chauffe-eau de ballon\nchauffé indirectement, ballon combiné solaire ou ballon\nd'eau chaude à stratification.\nDans les circuits d'eau de chauffage ou solaire, de l'air\npeu s'accumuler dans les points les plus élevés des\nconduites et gêner voire interrompre la circulation des\nliquides. Des purgeurs sont installés afin d'éliminer l'air\ndes conduites fermées. Ceux-ci sont disposés dans la\nzone du générateur de chaleur pour les installations de\nchauffage et au point le plus élevé pour les installations\nsolaires. Dans les installations de chauffage, la présence\nd'air se fait remarque au bruit de glouglou ; La purge du\nradiateur le plus élevé constitue une solution. Pour les\ninstallations solaires, les purgeurs automatiques sont\ninstallés plus rapprochés dans la zone de l'installation\nLes absorbeurs des capteurs solaires sont recouverts\nsuivant un procédé spécial afin de refléter un minimum\nd'énergie solaire. Les pertes par rayonnement sont ainsi\nréduite pour que le capteur atteigne un rendement\nrité avec une soupape de sécurité intégrée. Si la pression de réponse est atteinte, la soupape de sécurité\ns'ouvre supprimant ainsi la surpression. Dans les installations de thermie solaire, une soupape de sécurité évacue du fluide caloporteur dans une cuve de rétention en\nThermie solaire / solaire\nLes installations thermiques solaires utilisent la chaleur\nrayonnante du soleil pour chauffer de l'eau. La chaleur\nsolaire du capteur est transportée dans le ballon solaire\nà travers un circuit solaire. Si l'énergie solaire acquise\nn'est pas suffisante, l'eau est réchauffée à travers un\nappareil de chauffage conventionnel. On entend par\nthermie solaire l'utilisation de l'énergie solaire pour\nchauffer de l'eau ; la production d'énergie solaire est\ndésignée par le terme photovoltaïque.\nAvec le chauffage, le volume de l'eau de chauffage augmente dans le système de canalisations, et il en va de\nmême du fluide caloporteur dans le circuit solaire. Les\nvases d'expansion absorbent ce volume d'expansion. Ils\ncomparent les différences de pression liées à la température à l'aide d'une membrane. Dans les appareils de\nchauffage muraux, les vases d'expansion sont déjà intégrés ; les installations de chaudières, avec les contenances d'eau supérieures conséquentes, requièrent des\nvases additionnels. Pour les installations solaires, il\nconvient d'évaluer les vases d'expansion afin qu'ils puissent également absorber l'extension du volume des fluides à l'arrêt et lorsque les températures sont élevées.\nRobinet thermostatique mélangeur\nDans un ballon solaire, des températures d'eau chaude\nplus élevées peuvent survenir en fonction du rayonnement solaire et d'une utilisation momentanée. À titre de\nprotection contre les brûlures, un robinet thermostatique mélangeur est installé à la sortie d'eau chaude du\nballon. Le mélange d'eau froide permet de limiter la\ntempérature d'eau chaude maximale à une valeur\nDans un grand réservoir fermé, la pression augmente\nlorsque l'eau qu'il contient est chauffée. Les soupapes\nde sécurité protègent le ballon d'eau chaude sanitaire et\nla chaudière contre le dépassement de la pression de\nservice maximale autorisée. Dans les chauffe-eau de\nballon, la soupape de sécurité est installée dans l'arrivée\nd'eau froide. Les ballons d'eau chaude sanitaire muraux,\nplus petits, sont raccordés à l'aide d'un groupe de sécu-\n0020054703_01 CHfrFR 072010 – Sous réserve de modifications\nManuel d`installation et d`utilisation Manuale d`installazione e d`uso\nLI 8 MS franz. alle Seiten\nNotice generale de mise en fonctionnement, entretien et depannage du systeme solaire_2010_07\nBallon d`accumulation all- STOR\nVanne motorisée 24 V Swim-tec