MANUAL CONTROL RACK MEGA/GIGA - PDF Free Download\nDownload "MANUAL CONTROL RACK MEGA/GIGA"\nThereza Lencastre Aragão\n1 Página 1 de 18 MANUAL CONTROL RACK MEGA/GIGA Controlador: CPG2L0C4 CONTROLADOR PROGRAMAVEL C-PRO GIGA 24V LCD RTC RS485 CPM2L0C4 CONTROLADOR PROGRAMAVEL C-PRO MEGA 24V LCD RTC RS485 Acessórios: CJAV07 KIT DE CONECTORES PARA C-PRO GIGA CPG CJAV06 KIT DE CONECTORES PARA C-PRO MEGA CPM EC TSF R072 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 230/24VAC 20 VA Periféricos: EV PT 5130 TRANSMISSOR DIGITAL DE PRESSAO BAR EV PT 5108 TRANSMISSOR DIGITAL DE PRESSAO 0,5...8 BAR EC SND 5100 SONDA TEMPERATURA NTC SILICONE 1,5M TUBO AÇO 6X30 EC SND 0100 SONDA TEMPERATURA PTC SILICONE 1,5M TUBO AÇO 6X30 Software: Rack.giga.vSTD_3.0, Rack.mega.vSTD_ IMPORTANTE 1.1 Importante Leia atentamente as instruções antes de instalar e usar seguindo todas as informações adicionais para a instalação e ligações elétricas; conserve este manual juntamente com o controlador para que possa consultar no futuro. 2. DIMENSÕES E INSTALAÇÃO 2.1 Dimensões 2.2 Instalação Montagem em trilho DIN; dimensões em milímetros (polegadas).\n2 Página 2 de Advertências para instalação Condições de trabalho (temperatura de trabalho, umidade, etc.) bastam estar entre os limites dos dados técnicos. Não instalar o controlador próximo a fontes de calor (resistências, dutos de ar quente etc.), de aparelhos envolvendo magnetismo (grandes bobinas etc.), de lugar sujeito a luz solar direta, chuva, umidade, poeira excessiva, vibrações mecânicas ou batidas. Em conformidade com as normas de segurança, a proteção contra eventuais contatos com a parte elétrica deve ser assegurada com uma correta instalação do instrumento; todas as partes que asseguram a proteção devem ser instaladas, você não poderá removê-las se não estiver usando uma ferramenta. 3. LIGAÇÃO ELÉTRICA 3.1 Ligação elétrica 3.2 Tabela sugerida de conexões elétricas pino a pino Controlador Alimentação do controlador Pino Descrição Periféricos: V Alimentação fase 1 (24V) Fase 1 vinda do transformador 220Vac -24Vac V Alimentação fase 2 (24V) Fase 2 vinda do transformador 220Vac -24Vac ATENÇÃO: TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DIGITAIS E ANALÓGICAS PODEM SER CONFIGURADAS EM OUTRA POSIÇÃO NO HARDWARE, POR FAVOR VERIFIQUE OS ITENS 5.1.4, 5.1.5, E PARA CONFIGURAÇÃO E OS ITENS E PARA VERIFICAR AS RESTRIÇÕES. NAS ENTRADAS ANALÓGICAS A ALIMENTAÇÃO DOS TRANSDUTORES É FEITA NOS PINOS VDC. Entradas Analógicas (AI) Sondas (GND) e Transdutores (VDC) Pino Descrição Exemplo Cpro MEGA 3x3x2 Exemplo Cpro GIGA 4x4x4 AI1 Entrada analógica 01 - Sinal Temperatura de descarga (PTC) Temperatura de descarga (PTC) GND Entrada analógica 01 Referência Temperatura de descarga (PTC) Temperatura de descarga (PTC) JP1 Jumper INSERIDO Jumper INSERIDO Jumper INSERIDO AI2 Entrada analógica 02 - Sinal Pressão descarga cabo verde (4 a 20mA) Pressão descarga cabo verde (4 a 20mA) VDC Entrada analógica 02 Alimentação Pressão descarga cabo marrom (4 a 20mA) Pressão descarga cabo marrom (4 a 20mA) JP2 Jumper INSERIDO Jumper INSERIDO Jumper INSERIDO AI3 Entrada analógica 03 - Sinal Pressão resfriados cabo verde (4 a 20mA) Pressão resfriados cabo verde (4 a 20mA) VDC Entrada analógica 03 Alimentação Pressão resfriados cabo marrom (4 a 20mA) Pressão resfriados cabo marrom (4 a 20mA) AI4 Entrada analógica 04 - Sinal Pressão congelados cabo verde (4 a 20mA) Pressão congelados cabo verde (4 a 20mA) VDC Entrada analógica 04 Alimentação Pressão congelados cabo marrom (4a20mA) Pressão congelados cabo marrom (4 a 20mA) AI5 Entrada analógica 05 - Sinal Temperatura de resfriados (NTC) Temperatura de resfriados (NTC) GND Entrada analógica 05 Referência Temperatura de resfriados (NTC) Temperatura de resfriados (NTC) AI6 Entrada analógica 06 - Sinal Temperatura de congelados (NTC) Temperatura de congelados (NTC) GND Entrada analógica 06 Referência Temperatura de congelados (NTC) Temperatura de congelados (NTC) AI7 Entrada analógica 07 - Sinal Temperatura reserva Temperatura reserva GND Entrada analógica 07 Referência Temperatura reserva Temperatura reserva AI8 Entrada analógica 08 - Sinal Pressão reserva Pressão reserva GND Entrada analógica 08 Referência Pressão reserva Pressão reserva\n3 Página 3 de 18 Saídas Digitais/Reles (DO) Acionamentos Pino Descrição Exemplo Cpro MEGA 3x3x2 Exemplo Cpro GIGA 4x4x4 CO1 Relê 01: Entrada de fase da carga 01 Comum Compressor de resfriados 1 Comum Compressor de resfriados 1 NO1 Relê 01 Saída da mesma fase 01 Acionamento Compressor de resfriados 1 Acionamento Compressor de resfriados 1 CO2 Relê 02 Entrada de fase da carga 02 Comum Compressor de resfriados 2 Comum Compressor de resfriados 2 NO2 Relê 02 Saída da mesma fase 02 Acionamento Compressor de resfriados 2 Acionamento Compressor de resfriados 2 CO3 Relê 03 Entrada de fase da carga 03 Comum Compressor de resfriados 3 Comum Compressor de resfriados 3 NO3 Relê 03 Saída da mesma fase 03 Acionamento Compressor de resfriados 3 Acionamento Compressor de resfriados 3 CO4 Relê 04 Entrada de fase da carga 04 Comum Compressor de congelados 1 Comum Compressor de resfriados 4 NO4 Relê 04 Saída da mesma fase 04 Acionamento Compressor de congelados 1 Acionamento Compressor de resfriados 4 CO5 Relê 05 Entrada de fase da carga 05 Comum Compressor de congelados 2 Comum Compressor de congelados 1 NO5 Relê 05 Saída da mesma fase 05 Acionamento Compressor de congelados 2 Acionamento Compressor de congelados 1 CO6 Relê 06 Entrada de fase da carga 06 Comum Compressor de congelados 3 Comum Compressor de congelados 2 NO6 Relê 06 Saída da mesma fase 06 Acionamento Compressor de congelados 3 Acionamento Compressor de congelados 2 CO7 Relê 07 Entrada de fase da carga 07 Comum Ventilador de condensação 1 Comum Compressor de congelados 3 NO7 Relê 07 Saída da mesma fase 07 Acionamento Ventilador de condensação 1 Acionamento Compressor de congelados 3 CO8 Relê 08 Entrada de fase da carga 08 Comum Ventilador de condensação 2 Comum Compressor de congelados 1 NO8 Relê 08 Saída da mesma fase 08 Acionamento Ventilador de condensação 2 Acionamento Compressor de congelados 1 CO9* Relê 09 Entrada de fase da carga 09 Comum Ventilador de condensação 1 NO9* Relê 09 Saída da mesma fase 09 Acionamento Ventilador de condensação 1 CO10* Relê 10 Entrada de fase da carga 10 Comum Ventilador de condensação 2 NO10* Relê 10 Saída da mesma fase 10 Acionamento Ventilador de condensação 2 CO11* Relê 11 Entrada de fase da carga 11 Comum Ventilador de condensação 3 NO11* Relê 11 Saída da mesma fase 11 Acionamento Ventilador de condensação 3 CO12* Relê 12 Entrada de fase da carga 12 Comum Ventilador de condensação 4 NO12* Relê 12 Saída da mesma fase 12 Acionamento Ventilador de condensação 4 CO13* Relê 13 Entrada de fase da carga 13 Comum Alarme externo NO13* Relê 13: Saída da mesma fase 13 Acionamento Alarme externo *PRESENTE APENAS NO CPRO GIGA Saídas Analógicas (AO) Inversores de freqüência Pino Descrição Exemplo Cpro MEGA 3x3x2 Exemplo Cpro GIGA 4x4x4 AO1 Saída Analógica Inversor 01 - Sinal Inversor de freq. compressor resfriados Inversor de freq. compressor resfriados GND Saída Analógica Inversor 01 - Referência Inversor de freq. compressor resfriados Inversor de freq. compressor resfriados AO2 Saída Analógica Inversor 02 - Sinal Inversor de freq. compressor congelados Inversor de freq. compressor congelados GND Saída Analógica Inversor 02 - Referência Inversor de freq. compressor congelados Inversor de freq. compressor congelados AO3 Saída Analógica Inversor 03 - Sinal Inversor de freq. ventilador condensação Inversor de freq. ventilador condensação GND Saída Analógica Inversor 03 - Referência Inversor de freq. ventilador condensação Inversor de freq. ventilador condensação AO4 Saída Analógica Inversor 04 - Sinal Reserva Reserva GND Saída Analógica Inversor 04 - Referência Reserva Reserva JP6 Jumpers de seleção (ver tela 5.1.3) NÃO INSERIDOS PARA 0,5 A 10V E INSERIDOS 4 A 20mA Entradas Digitais (DI) Entradas de falha, avisos etc. Pino Descrição Exemplo Cpro MEGA 3x3x2 Exemplo Cpro GIGA 4x4x4 DI1 Fase 01 da entrada digital 01 (12-24Vac/Vcc) Defeito compressor de resfriados 1 Defeito compressor de resfriados 1 COM Fase 02 da entrada digital 01 (12-24Vac/Vcc) Defeito compressor de resfriados 1 Defeito compressor de resfriados 1 DI2 Fase 01 da entrada digital 02 (12-24Vac/Vcc) Defeito compressor de resfriados 2 Defeito compressor de resfriados 2 COM Fase 02 da entrada digital 02 (12-24Vac/Vcc) Defeito compressor de resfriados 2 Defeito compressor de resfriados 2 DI3 Fase 01 da entrada digital 03 (12-24Vac/Vcc) Defeito compressor de resfriados 3 Defeito compressor de resfriados 3 COM Fase 02 da entrada digital 03 (12-24Vac/Vcc) Defeito compressor de resfriados 3 Defeito compressor de resfriados 3 DI4 Fase 01 da entrada digital 04 (12-24Vac/Vcc) Defeito compressor de congelados 1 Defeito compressor de resfriados 4 COM Fase 02 da entrada digital 04 (12-24Vac/Vcc) Defeito compressor de congelados 1 Defeito compressor de resfriados 4 DI5 Fase 01 da entrada digital 05 (12-24Vac/Vcc) Defeito compressor de congelados 2 Defeito compressor de congelados 1 COM Fase 02 da entrada digital 05 (12-24Vac/Vcc) Defeito compressor de congelados 2 Defeito compressor de congelados 1\n4 Página 4 de 18 DI6 Fase 01 da entrada digital 06 (12-24Vac/Vcc) Defeito compressor de congelados 3 Defeito compressor de congelados 2 COM Fase 02 da entrada digital 06 (12-24Vac/Vcc) Defeito compressor de congelados 3 Defeito compressor de congelados 2 DI7 Fase 01 da entrada digital 07 (12-24Vac/Vcc) Síntese de defeito condensação Defeito compressor de congelados 3 COM Fase 02 da entrada digital 07 (12-24Vac/Vcc) Síntese de defeito condensação Defeito compressor de congelados 3 DI8 Fase 01 da entrada digital 08 (12-24Vac/Vcc) Falta e seqüência de fase Defeito compressor de congelados 4 COM Fase 02 da entrada digital 08 (12-24Vac/Vcc) Falta e seqüência de fase Defeito compressor de congelados 4 DI9 Fase 01 da entrada digital 09 (12-24Vac/Vcc) Reserva Síntese de defeito condensação COM Fase 02 da entrada digital 09 (12-24Vac/Vcc) Reserva Síntese de defeito condensação DI10 Fase 01 da entrada digital 10 (12-24Vac/Vcc) Reserva Falta e seqüência de fase COM Fase 02 da entrada digital 10 (12-24Vac/Vcc) Reserva Falta e seqüência de fase DI11* Fase 01 da entrada digital 11 (230Vac) Reserva Reserva COM* Fase 02 da entrada digital 11 (230Vac) Reserva Reserva DI12* Fase 01 da entrada digital 12 (230Vac) Reserva Reserva COM* Fase 02 da entrada digital 12 (230Vac) Reserva Reserva *PRESENTE APENAS NO CPRO GIGA Porta de comunicação RS485 ModBus-RTU Pino Descrição RS485 - Saída RS485 ModBus-RTU negativo RS485 + Saída RS485 ModBus-RTU positivo GND Terra da porta de comunicação RS485 JP5 Se INSERIDO terminação de rede (120 ohms) Porta de comunicação CAN JP3 Se INSERIDO terminação de rede (120 ohms) JP4 Se NÃO INSERIDO NENHUM 500,000 baud rate JP4 Se INSERIDOS SÓ EXTERNO 50,000 baud rate JP4 Se INSERIDOS SÓ INTERNO 120,000 baud rate JP4 Se INSERIDOS 20,000 baud rate (padrão) + Sinal CAN positivo - Sinal CAN negativo GND Terra da porta de comunicação CAN VDC NÃO UTILIZAR Observações importantes Pino Descrição VDC 12,5Vdc, Corrente Máxima (Imax) 200mA total para todos as saídas VDC GND Referência 0V 3.3 Advertências de conexão elétrica IMPORTANTE: As entradas digitais são contatos 12/24Vac/Vdc. Não operar nos conectores parafusadores elétricos ou pneumáticos. Se o instrumento precisar ser movido de um lugar frio para um lugar mais quente, a umidade pode condensar no interior do controlador; aguarde aproximadamente uma hora antes de ligá-lo. Verificar se a tensão de alimentação, a frequência e a potência de operação do controlador corresponde à do local a ser ligado. Desconectar a alimentação antes de fazer qualquer tipo de manutenção. Não utilizar o instrumento como dispositivo de segurança. Para reparos e informações sobre o controlador contate os revendedores Every Control. 4. OPERAÇÃO Navegação entre as telas de linhas de pressão Na tela principal, pressione as teclas (DOWN) e (UP) para posicionar o cursor sobre o símbolo (SETA) da linha de pressão desejada (S1, S2 ou S3). Pressione a tecla (ENTER) para acessar as telas de detalhe da linha de controle. Pressione a tecla (ESC) para sair e voltar à tela principal.\n5 Página 5 de Tela principal: A tela principal será exibida sempre que a tecla ESC for pressionada repetidamente ou após 240 segundos de inatividade. Nesta tela serão exibidas as informações de Pressão de cada uma das sondas configuradas S1, S2 e/ou S3. S1 Resf representa a sonda 1, configurada para sucção de resfriados. S2 Cong representa a sonda 2, configurada para sucção de congelados. S3 Desc representa a sonda 3, configurada para descarga da condensação. Ao lado da pressão existe um ícone > que leva a tela de detalhe de cada linha de controle Tela de detalhe da linha de controle: aguardando atraso para desligar e ö Compressor desligado e aguardando atraso para ligar Menu de usuário Na tela principal, pressione a tecla Partindo da tela principal, pressione DOWN até o símbolo > da linha de controle desejada e pressione ENTER para acessar e ESC para sair. Esta tela possibilita a visualização da pressão, temperatura, rotação do compressor do inversor de freqüência e status dos outros compressores da linha de controle. O status pode ser Compressor ligado, Compressor desligado, * Compressor ligado e (ENTER) por 2 segundos para acessar o Menu de Usuário. Pressione as teclas (DOWN) e (UP) para posicionar o cursor sobre o símbolo (SETA DUPLA) do item de menu desejado. Pressione a tecla (ENTER) para acessar as telas do item de menu desejado. Pressione as teclas (LEFT) ou (RIGHT) para localizar a tela desejada dento do item de menu. Pressione a tecla (ESC) para sair e voltar à tela de menu de usuário. Pressione a tecla (ESC) para sair e voltar à tela principal Tela de Menu Usuário: Pressione a tecla ENTER por 2 segundos para acessar a tela. Esta tela possibilita acessar os Setpoints de trabalho, a quantidade de horas trabalhadas e o Menu de manutenção. Para selecionar a opção desejada pressione as tecla DOW e UP e pressione Enter para acessar Menu de Manutenção Na tela principal, pressione a tecla (ENTER) por 2 segundos para acessar o Menu de Usuário. Pressione as teclas (DOWN) e (UP) para posicionar o cursor sobre o símbolo (SETA DUPLA) do item Manutenção. Pressione a tecla (ENTER) para acessar as telas do item Manutenção. Pressione as teclas (LEFT) ou (RIGHT) para localizar a tela desejada dento do item de menu. Pressione a tecla (ESC) para sair e voltar à tela de menu de manutenção. Pressione a tecla (ESC) para sair e voltar à tela de menu de usuário. Pressione a tecla (ESC) para sair e voltar à tela principal Tela de Menu Manutenção: Lógica Controle, Nome Circuito, ModBus, Password. Pressionando a tecla ENTER na opção Manutenção na tela Menu Usuário é possível acessar os menus de parametrização e configuração do equipamento. Pressione as teclas UP e DOWN para selecionar a opção desejada. As opções disponíveis são: Entradas Alarme, Alarmes Sensores, Reset Horas trabalho, Atraso Cargas, Configuração, Entrada Sensores, Saídas e Reles,\n6 Página 6 de Alteração de parâmetros Nas telas onde estão presentes parâmetros de configuração, é possível alterar o seu valor usando as teclas (DOWN) e (UP) para selecionar o parâmetro desejado. Pressione a tecla (ENTER) para editar seu valor. Pressione as (DOWN) e (UP) para ajustar o valor desejado. Pressione a tecla (ENTER) para salvar a alteração e sair ou pressione a tecla (ESC) para sair sem salvar o valor alterado. A alteração somente será considerada pelo controlador no momento em que o parâmetro estiver salvo. Parâmetros de tipo de sensor e de endereçamento de rede somente terão efeito se o controlador for desligado e ligado novamente. 5. CONFIGURAÇÃO Configuração do equipamento: Para realizar esta configuração é necessário ter em mãos; o número de compressores para cada linha de pressão, o número de ventiladores do condensador, se serão utilizados inversores de freqüência, a posição no hardware onde serão conectados os sensores e as cargas e os tipos de sensores utilizados Tela de Configuração do sistema: Pressionando a tecla ENTER na opção Configuração na tela Menu Manutenção é possível acessar a tela de configuração do sistema. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. É possível configurar até 3 (três) linhas de pressão, S1, S2 e S3. É obrigatório que a primeira linha de pressão seja a S1, pois esta estará sempre presente. Tanto S2, como S3 se não forem configurados, não aparecerão na tela inicial do controlador. A linha de pressão S3 deve ser utilizada para a linha de descarga, pois é a única que possui alarmes de alta pressão e temperatura. Para cada linha de pressão é possível configurar o parâmetro INV (S = Sim ou N = Não), que significa que é usado um compressor com inversor de freqüência nesta linha, os parâmetros Comp (Número de compressores (máximo 6) x Número de válvulas de capacidade por compressor (máximo 3)). Na linha S3 o parâmetro Comp é substituído pelo parâmetro Vent, que indica o número de ventiladores da linha de condensação (máximo 6). ATENÇÃO: SE O PARAMETRO INV = S, O SISTEMA JÁ POSSUI UM COMPRESSOR HABILITADO, SENDO ASSIM, ESTE COMPRESSOR NÃO DEVE SER ADICIONADO AO PARÂMETRO Comp OU Vent. EXEMPLO: se a linha S1 tem 4 (quatro) compressores, sendo 1 (um) com inversor de freqüência e mais 3 (três) sem inversor: os parâmetros devem ser configurados da seguinte forma: INV = S e Comp = 3x Tela de Tipo Sensor Entradas Analógicas: Pressionando a tecla ENTER na opção Configuração na tela Menu Manutenção é possível acessar a tela de configuração do sistema. Pressione RIGHT ou LEFT para acessar a Tela de Tipo Sensor Entradas Analógicas. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. É possível configurar as 8 entradas analógicas usando os parâmetros 1 = AI1, 2 = AI2, 34 = AI3 e AI4, 56 = AI5 e AI6, 78 = AI7 e AI8. Os parâmetros 34, 56 e 78 podem ser configurados para sensores tipo NTC, 0-20mA ou 4-20mA e os parâmetros 1 e 2 podem ser configurados para sensores tipo PTC, NTC, 0-20mA ou 4-20mA Tela Tipo Atuador Saídas Analógicas: Pressionando a tecla ENTER na opção Configuração na tela Menu Manutenção é possível acessar a tela de configuração do sistema. Pressione RIGHT ou LEFT para acessar a Tela Tipo Atuador Saidas Analógicas. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. É possível configurar o tipo das 4 saídas analógicas usando os parâmetros 1 = AO1, 2 = AO2, 3 = AO3 e 4 = AO4. Os parâmetros 1, 2, 3 e 4 podem ser configurados para atuadores tipo 0,5-10V. 0-20mA ou 4-20mA. Caso seja selecionada a opção 0,5-10V deve-se obrigatoriamente inserir o jumper na posição JP6 correspondente.\n7 Página 7 de Tela de Transdutor de Pressão: Pressionando a tecla ENTER na opção Entrada Sensores na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Transdutor de Pressão. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. Os parâmetros disponíveis são Pos representa a posição em que o transdutor será conectado (0 = Desabilitado, 1 = AI1, 2 = AI2,...8 = AI8), Ofs representa o offset para calibração de eventuais desvios de leitura, Rmin representa o limite mínimo de leitura do transdutor de pressão e Rmax representa o limite máximo de leitura do transdutor de pressão. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas de transdutor de pressão para as linhas S1, S2 e S Tela de Sensor de Temperatura: Pressionando a tecla ENTER na opção Entrada Sensores na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Transdutor de Pressão. Pressione RIGHT ou LEFT para acessar a Tela de Sensor de Temperatura. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. Os parâmetros disponíveis são Posicao representa a posição em que o transdutor será conectado (0 = Desabilitado, 1 = AI1, 2 = AI2,...8 = AI8), Offset representa o offset para calibração de eventuais desvios de leitura. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas de sensor de temperatura para as linhas S1, S2 e S Tela de Posição dos Reles das Cargas e Estágios: Pressionando a tecla ENTER na opção Saídas e Reles na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Posição dos Reles das Cargas e Estágios. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. Os parâmetros disponíveis representam o rele em que será executado o comando de cada um dos compressores da linha de pressão, sendo C1 = Compressor 1, C2 = Compressor 2... C6 = Compressor 6. O valor do parâmetro representa a posição em que a carga será conectada (0 = Desabilitado, 1 = NO1, 2 = NO2,...13 = NO13. Quando o parâmetro INV da tela de Configuração é igual a S, o compressor 1 (C1) é sempre o compressor do inversor de freqüência. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas de posição dos reles para as cargas das linhas S1, S2 e S3 e das posições dos reles dos Estágios 1, 2 e 3 referentes às válvulas de capacidade de cada compressor Tela de Lógica dos Reles das Cargas e Estágios: Pressionando a tecla ENTER na opção Saídas e Reles na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Posição dos Reles das Cargas e Estágios. Pressione RIGHT ou LEFT para acessar a Tela de Lógica dos Reles das Cargas e Estágios. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. Os parâmetros disponíveis representam a lógica do rele em que será executado o comando de cada um dos compressores da linha de pressão, sendo C1 = Compressor 1, C2 = Compressor 2... C6 = Compressor 6. O valor do parâmetro pode ser NA = Normalmente Aberto ou NF = Normalmente Fechado. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas de lógica dos reles para as linhas S1, S2 e S3 e de lógicas dos reles para os Estágios 1, 2 e 3 referentes às válvulas de capacidade de cada compressor Tela da Saída de Alarme: Pressionando a tecla ENTER na opção Saídas e Reles na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Posição dos Reles das Cargas e Estágios. Pressione RIGHT ou LEFT para acessar a Tela da Saída de Alarme. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. O parâmetro Posicao representa o rele que será acionado em caso de ocorrência de qualquer alarme configurado e o parâmetro Logica indica a lógica de funcionamento deste rele, NA = Normalmente Aberto ou NF = Normalmente Fechado.\n8 Página 8 de Tela do Inversor de freqüência: Pressionando a tecla ENTER na opção Saídas e Reles na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Posição dos Reles das Cargas e Estágios. Pressione RIGHT ou LEFT para acessar a Tela do Inversor de freqüência. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. O parâmetro Posição representa qual a saída analógica onde será realizado o comando do inversor de freqüência (1 = AO1, 2 = AO2, 3 = AO3 e 4 = AO4), os parâmetros Mínimo e Maximo representam os limites inferiores e superiores do sinal de saída. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas semelhantes para as linhas S1, S2 e S Tela de Potencia ativa durante erro do transdutor de pressão: Pressionando a tecla ENTER na opção Saídas e Reles na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Posição dos Reles das Cargas e Estágios. Pressione RIGHT ou LEFT para acessar a Tela de Potencia ativa durante erro do transdutor de pressão. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. O parâmetro representa a quantidade de compressores que permaneceram ligados em caso de erro do transdutor de pressão da linha. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas semelhantes para as linhas S1, S2 e S Tela de Limite de Compressores Habilitados Durante Erro do Sensor de Temperatura: Pressionando a tecla ENTER na opção Saídas e Reles na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Posição dos Reles das Cargas e Estágios. Pressione RIGHT ou LEFT para acessar a Tela de Limite de compressores habilitados durante erro do sensor de temperatura. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. O parâmetro representa a quantidade de compressores que permaneceram habilitados em caso de erro do sensor de temperatura da linha. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas semelhantes para as linhas S1, S2 e S Tela de Válvula Solenóide de Subresfriamento: Pressionando a tecla ENTER na opção Saídas e Reles na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Posição dos Reles das Cargas e Estágios. Pressione RIGHT ou LEFT para acessar a Tela de Válvula Solenóide de Subresfriamento. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. O parâmetro Posicao representa o rele da válvula solenóide de subresfriamento da linha correspondente e o parâmetro Logica indica a lógica de funcionamento deste rele, NA = Normalmente Aberto ou NF = Normalmente Fechado. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas semelhantes para as linhas S1 e S Tela de Configuração dos Rótulos das linhas de pressão: Pressionando a tecla ENTER na opção Nome Circuito na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Configuração dos Rótulos das linhas de pressão. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. Como padrão a linha de pressão S1 é rotulada Resf (Sucção de Resfriados), a linha de pressão S2 é rotulada Cong (Sucção de Congelados) e a linha de pressão S3 é rotulada Desc (Descarga), mas esses nomes podem ser alterados. Também podem ser alterados os rótulos da unidade de medida da pressão. A configuração dos rótulos é feito letra a letra, como se fossem parâmetros, é importante não manter pressionadas as teclas UP ou DOWN continuamente, pois isto fará com que o cursor alcance algarismos não desejados da tabela de caracteres, assim sendo necessário voltar caractere a caractere até alcanças as letras novamente. ATENÇÃO: A ALTERAÇÃO DO RÓTULO DE UNIDADE DE MEDIÇÃO NÃO CONVERTE OS PARAMETROS PARA A NOVA UNIDADE, POR TANTO É NECESSÁRIO CONFIGURAR NOVAMENTE OS LIMITES DE MEDIÇÃO DAS SONDAS E OS PARAMETROS QUE TEM COMO GRANDEZA A PRESSÃO Tela de Rótulo da Tela Inicial: Pressionando a tecla ENTER na opção Nome Circuito na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Configuração dos Rótulos das linhas de pressão. Pressione RIGHT ou LEFT para acessar a Tela de Rótulo da Tela Inicial. A configuração dos rótulos é feito letra a letra, como se fossem parâmetros, é importante não manter pressionadas as teclas UP ou DOWN continuamente, pois isto fará com que o cursor alcance algarismos não desejados da tabela de caracteres, assim sendo necessário voltar caractere a caractere até alcanças as letras novamente.\n9 Página 9 de Configuração das proteções, falhas e alarmes: As proteções e alarmes são de configuração opcional, mas são recomendáveis para bom funcionamento do equipamento Para realizar esta configuração é necessário ter em mãos; os limites de operação desejados para o equipamento, a especificação técnica dos compressores e ventiladores utilizados Tela de Atraso Cargas: Pressionando a tecla ENTER na opção Atraso Cargas na tela Menu Manutenção é possível acessar a tela correspondente. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. É possível configurar diversos atrasos para a proteção dos compressores, são eles: Ao Energizar: Tempo de retardo dos compressores ao energizar o controlador; Entre Ligar: Tempo entre acionar dois compressores diferentes; Entre Desligar: Tempo entre desligar dois compressores diferentes; Entre Partidas: Tempo de retardo entre duas partidas do mesmo compressor (Anticiclo); Ligar Estagios: Tempo entre acionar dois estágios (válvulas de capacidade) do mesmo compressor; Desl Estagios: Tempo entre desligar dois estágios (válvulas de capacidade) do mesmo compressor; Min Ligado: Tempo mínimo que o compressor deve permanecer ligado após a partida; Min Desligado: Tempo mínimo que o compressor deve permanecer ligado após a partida. Os atrasos se referem a todos os compressores independentemente da linha de pressão em que estão configurados. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar a tela de atrasos das cargas da linha S Tela de Alarme Auxiliar: Pressionando a tecla ENTER na opção Entradas Alarme na tela Menu Manutenção é possível acessar a tela de Alarme Auxiliar. Esse alarme é apenas um indicativo externo recebido através de uma entrada digital. Pressione as teclas UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. Posicao que é a escolha da entrada digital que será utilizada e Logica que é o tipo de entrada NA Normalmente Aberta ou NF Normalmente Fechada. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas de alarme auxiliar para as linhas S1, S2 e S Tela de Limite: Pressionando a tecla ENTER na opção Entradas Alarme na tela Menu Manutenção é possível acessar a tela de Alarme Auxiliar. Pressione a tecla RIGHT até o display mostrar a tela de Limite. Esse alarme limita o número de compressores habilitados através de uma entrada digital. Pressione as teclas UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. Posicao que é a escolha da entrada digital que será utilizada e Logica que é o tipo de entrada NA Normalmente Aberta ou NF Normalmente Fechada, Max Comp é a quantidade de compressores que permanecerá habilitada quando a entrada digital for acionada. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas de alarme auxiliar para as linhas S1 e S Tela de Alarme Geral: Pressionando a tecla ENTER na opção Entradas Alarme na tela Menu Manutenção é possível acessar a tela de Alarme Auxiliar. Pressione a tecla RIGHT até o display mostrar a tela de Alarme Geral. Esse alarme desliga imediatamente todas as cargas do sistema. Pressione as teclas UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. Posicao que é a escolha da entrada digital que será utilizada e Logica que é o tipo de entrada NA Normalmente Aberta ou NF Normalmente Fechada Tela de Entrada Resumo de Falha - Posição: Pressionando a tecla ENTER na opção Entradas Alarme na tela Menu Manutenção é possível acessar a tela de Alarme Auxiliar. Pressione a tecla RIGHT até o display mostrar a tela de Entrada Resumo de Falha - Posição. É possível escolher a entrada digital de falha para cada compressor da linha de pressão. Pressione as teclas UP e DOWN para selecionar o compressor desejado e configure sua Posicao 0 = Desabilitado, 1 = DI1, 2 = DI = DI12. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas de Entrada Resumo de Falha - Posição para as linhas S1 e S2.\n10 Página 10 de Tela de Entrada Resumo de Falha - Lógica: Pressionando a tecla ENTER na opção Entradas Alarme na tela Menu Manutenção é possível acessar a tela de Alarme Auxiliar. Pressione a tecla RIGHT até o display mostrar a tela de Entrada Resumo de Falha - Lógica. É possível escolher a entrada digital de falha para cada compressor da linha de pressão. Pressione as teclas UP e DOWN para selecionar o compressor desejado e configure sua Lógica que é o tipo de entrada NA Normalmente Aberta ou NF Normalmente Fechada. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas de Entrada Resumo de Falha - Lógica para as linhas S1 e S Tela de Entrada Resumo de Falha Atraso e Reset: Pressionando a tecla ENTER na opção Entradas Alarme na tela Menu Manutenção é possível acessar a tela de Alarme Auxiliar. Pressione a tecla RIGHT até o display mostrar a tela de Entrada Resumo de Falha Atraso e Reset. É possível escolher a entrada digital de falha para cada compressor da linha de pressão. Pressione as teclas UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. Retardo é o tempo para reconhecimento da ativação da entrada digital e Reset é o comportamento de retorno em caso de ocorrência de falha, pode ser Manual (retorno ao funcionamento normal apenas após confirmação do usuário pressionando a tecla K0 durante 2 segundos) ou Automático (retorno ao funcionamento normal imediatamente após a desativação da entrada digital). Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas de Entrada Resumo de Falha - Atraso e Reset para as linhas S1 e S Tela de Baixa pressão - Alerta: Pressionando a tecla ENTER na opção Alarmes Sensores na tela Menu Manutenção é possível acessar a tela de Baixa pressão - Alerta. É possível configurar um Setpoint de pressão e um diferencial entre liga e desliga da função. Quando o Setpoint é atingido é iniciado o processo de desligamento temporizado dos compressores da linha para sua proteção. Assim que a pressão ultrapassar setpoint + diferencial o equipamento volta ao funcionamento normal. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas de Baixa pressão - Alerta para as linhas S1 e S Tela de Baixa pressão - Crítico: Pressionando a tecla ENTER na opção Alarmes Sensores na tela Menu Manutenção é possível acessar a tela de Baixa pressão - Critico. É possível configurar um Setpoint de pressão e um diferencial entre liga e desliga da função. Quando o Setpoint é atingido são desligados todos os compressores da linha imediatamente para sua proteção. Assim que a pressão ultrapassar setpoint + diferencial o equipamento volta ao funcionamento normal. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas de Baixa pressão - Critico para as linhas S1 e S Tela de Alta pressão - Alerta: Pressionando a tecla ENTER na opção Alarmes Sensores na tela Menu Manutenção é possível acessar a tela de Alta pressão - Alerta. É possível configurar um Setpoint de pressão e um diferencial entre liga e desliga da função. Quando o Setpoint é atingido é iniciado o processo de desligamento temporizado dos compressores para sua proteção. Assim que a pressão ultrapassar setpoint + diferencial o equipamento volta ao funcionamento normal Tela de Alta pressão - Crítico: Pressionando a tecla ENTER na opção Alarmes Sensores na tela Menu Manutenção é possível acessar a tela de Alta pressão - Critico. É possível configurar um Setpoint de pressão e um diferencial entre liga e desliga da função. Quando o Setpoint é atingido são desligados todos os compressores do sistema imediatamente para sua proteção. Assim que a pressão ultrapassar setpoint + diferencial o equipamento volta ao funcionamento normal.\n11 Página 11 de Tela de Baixa temperatura - Alerta: Pressionando a tecla ENTER na opção Alarmes Sensores na tela Menu Manutenção é possível acessar a tela de Baixa temperatura - Alerta. É possível configurar um Setpoint de temperatura e um diferencial entre liga e desliga da função. Quando o Setpoint é atingido é acionada a válvula solenóide de subresfriamento correspondente. Assim que a temperatura ultrapassar setpoint + diferencial o equipamento volta ao funcionamento normal. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas de Baixa temperatura - Alerta para as linhas S1 e S Tela de Baixa temperatura - Critico: Pressionando a tecla ENTER na opção Alarmes Sensores na tela Menu Manutenção é possível acessar a tela de Baixa temperatura - Critico. É possível configurar um Setpoint de temperatura e um diferencial entre liga e desliga da função. Quando o Setpoint é atingido são desligados todos os compressores da linha imediatamente para sua proteção. Assim que a temperatura ultrapassar setpoint + diferencial o equipamento volta ao funcionamento normal. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas de Baixa temperatura - Critico para as linhas S1 e S Tela de Alta temperatura - Alerta: funcionamento normal. Pressionando a tecla ENTER na opção Alarmes Sensores na tela Menu Manutenção é possível acessar a tela de Alta temperatura - Alerta. É possível configurar um Setpoint de temperatura e um diferencial entre liga e desliga da função. Quando o Setpoint é atingido é acionada a saída de alarme. Assim que a temperatura ultrapassar setpoint + diferencial o equipamento volta ao Tela de Alta temperatura - Critico: Pressionando a tecla ENTER na opção Alarmes Sensores na tela Menu Manutenção é possível acessar a tela de Alta temperatura - Critico. É possível configurar um Setpoint de temperatura e um diferencial entre liga e desliga da função. Quando o Setpoint é atingido são desligados todos os compressores da linha imediatamente para sua proteção. Assim que a temperatura ultrapassar setpoint + diferencial o equipamento volta ao funcionamento normal Configuração das lógicas de controle: Para realizar esta configuração é necessário ter em mãos; o modo pelo qual é desejado que as cargas sejam acionadas e desacionadas, e a velocidade em que o inversor de freqüência deverá ser controlado Tela de Tipo de Controle: semelhantes para as linhas S1, S2 e S3. Pressionando a tecla ENTER na opção Lógica Controle na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Tipo de Controle. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. O controle pode ser realizado de duas formas: Zona Neutra ou Banda Lateral (ver explicação detalhada nos itens 6.1 e 6.2) Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas Tela de Diferencial Fora da Zona Neutra: Pressionando a tecla ENTER na opção Lógica Controle na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Tipo de Controle. Pressione RIGHT ou LEFT para acessar a Tela de Diferencial Fora da Zona Neutra. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. O parâmetro Diferencial é somado com setpoint + diferencial de controle e cria uma zona secundária que permite acelerar a reação do sistema em caso de condições extremas. Ao ultrapassar os limites FORA DE ZONA o controlador usa o TEMPO MINIMO para ligar ou desligar as cargas. Quando a condição não estiver mais ativa o controle usa o TEMPO MAXIMO configurado. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas semelhantes para as linhas S1, S2 e S3.\n12 Página 12 de Tela de Tempo Maximo da Zona Neutra: Pressionando a tecla ENTER na opção Lógica Controle na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Tipo de Controle. Pressione RIGHT ou LEFT para acessar a Tela de Tempo Maximo da Zona Neutra. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. O parâmetro Entre Ligar determina sem ultrapassar os limites FORA DE ZONA o tempo máximo para ligar as cargas e o parâmetro Entre Desligar determina o tempo máximo para desligar as cargas. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas semelhantes para as linhas S1, S2 e S Tela de Tempo Mínimo da Zona Neutra: Pressionando a tecla ENTER na opção Lógica Controle na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Tipo de Controle. Pressione RIGHT ou LEFT para acessar a Tela de Tempo Mínimo da Zona Neutra. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. O parâmetro Entre Ligar determina ao ultrapassar os limites FORA DE ZONA o tempo mínimo para ligar e o parâmetro Entre Desligar determina o tempo mínimo para desligar as cargas. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas semelhantes para as linhas S1, S2 e S Tela de Inversor de freqüência para Zona Neutra: Pressionando a tecla ENTER na opção Lógica Controle na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Tipo de Controle. Pressione RIGHT ou LEFT para acessar a Tela de Inversor de freqüência para Zona Neutra. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. O parâmetro Tempo de Rampa determina o tempo em que o inversor vai da mínima potencia até a máxima potencia, o parâmetro Mínima Potencia determina o valor em Volts mínimo a ser fornecido pelo controlador para comandar o inversor, o parâmetro Máxima Potencia determina o valor em Volts máximo a ser fornecido pelo controlador para comandar o inversor. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas semelhantes para as linhas S1, S2 e S Tela de Rodízio das Cargas: Pressionando a tecla ENTER na opção Lógica Controle na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Tipo de Controle. Pressione RIGHT ou LEFT para acessar a Tela de Rodízio das Cargas. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. O parâmetro Tipo determina como o rodízio é efetuado (ver itens 6.3 e 6.4) e o parâmetro Modo determina como serão geridas as válvulas de capacidade dos compressores caso sejam habilitadas. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas semelhantes para as linhas S1, S2 e S Tela de Tipo de Controle da linha S2: Pressionando a tecla ENTER na opção Lógica Controle na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Tipo de Controle. Pressione RIGHT ou LEFT para acessar a Tela de Tipo de Controle da linha S2. Pressione as teclas UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. O controle pode ser realizado de duas formas: Zona Neutra ou Banda Lateral (ver explicação detalhada nos itens 5.1 e 5.2). Exclusivamente a Linha S2 possui a possibilidade de ativação da Função Booster (Sim ou Não), esta função habilitada, faz com que os compressores da Linha S2 somente sejam habilitados a funcionar caso ao menos um compressor da linha S1 esteja ligado Tela de Limite de Pressão do Booster: Pressionando a tecla ENTER sob o símbolo na tela Tela de Tipo de Controle da linha S2 é possível acessar a tela Tela de Limite de Pressão do Booster. Pressione as teclas UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. O parâmetro Setpoint indica o valor da pressão na linha S1 que libera o funcionamento das cargas associadas à linha S2 e o parâmetro Diferencial indica o valor da histerese para que o sistema seja liberado novamente Configuração dos setpoints, diferenciais e horas trabalhadas: Para realizar esta configuração é necessário ter em mãos; o modo pelo qual é desejado que as cargas sejam acionadas e desacionadas, e a velocidade em que o inversor de freqüência deverá ser controlado.\n13 Página 13 de Tela de Setpoint: Tela de Horas trabalhadas: Tela de Reset de horas trabalhadas: Pressionando a tecla ENTER na opção Setpoint na tela Menu Usuario é possível ajustar os setpoints de diferenciais de controle para cada linha de pressão. (ver explicação detalhada nos itens 5.1 e 5.2) Pressionado as teclas RIGHT e LEFT, é possível acessar as telas de setpoint das outras linhas de pressão S1, S2 e S3. Pressionando a tecla ENTER na opção Horas trabalhadas na tela Menu Usuario é possível ajustar os visualizar o número de horas trabalhadas por cada compressor por linha de pressão. Pressionado as teclas RIGHT e LEFT, é possível acessar as telas de Horas trabalhadas das outras linhas de pressão S1, S2 e S3. Pressionando a tecla ENTER na opção Reset das Horas Trabalhadas na tela Menu Manutenção é possível acessar a tela correspondente. É possível zerar o horímetro individual de cada compressor alterando o parâmetro correspondente de N para S. Pressione as teclas RIGHT e LEFT para acessar as telas de Reset das Horas Trabalhadas para as linhas S1 e S Configuração de Rede e Senhas: Para realizar esta configuração é necessário ter em mãos; as configurações da rede RS485 ModBus-RTU e um valor de senha que será utilizado por sua empresa Tela de Parâmetros ModBus: Pressionando a tecla ENTER na opção ModBus na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Parâmetros ModBus. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. Os parâmetros disponíveis para configuração são: Address (Endereço do controlador na rede ModBus 1 a 127), Baud Rate (Velocidade em que a rede está configurada para leitura dos dados), Paridade (Paridade adotada para definir a rede ModBus Even/Par; Odd/Impar e None/Nenhuma) e Stop Bit (Bit de parada definido para a rede Modbus 0, 1 ou 2) Tela de Senhas: Pressionando a tecla ENTER na opção Senhas na tela Menu Manutenção é possível acessar a Tela de Senhas. Pressione as tecla UP e DOWN para selecionar o parâmetro desejado. O valor inserido no parâmetro Usuário será a senha que será requisitado no momento do acesso do menu de usuário. O valor inserido no parâmetro Manutenção será a senha que será requisitado no momento do acesso do menu de manutenção. O valor ZERO indica senha desabilitada e acesso direto ao menu. 6. FUNCIONAMENTO 6.1 Reguladores Banda Lateral sem Inversor de freqüência O controle da pressão de sucção ou de descarga é realizado no sentido de diminuir a pressão da linha. Os parâmetros utilizados para este controle são: SETPOINT (SP), DIFERENCIAL (DF) e ATRASOS DAS CARGAS. Pela lógica de banda lateral, as cargas são acionadas e desacionadas por pressão, mas sempre respeitando os parâmetros de atraso dos compressores e ventiladores. A seqüencia de acionamento para uma linha com 4 (quatro) compressores será: Acionamento da 1º Carga: PRESSÃO = SP + DF. Acionamento da 2º Carga: PRESSÃO = SP + 2 DF. Acionamento da 3º Carga: PRESSÃO = SP + 3 DF. Acionamento da 4º Carga: PRESSÃO = SP + 4 DF.\n14 Página 14 de 18 A seqüencia de desacionamento para uma linha com 4 (quatro) compressores será: Desacionamento da 1º Carga: PRESSÃO = SP + 3 DF. Desacionamento da 2º Carga: PRESSÃO = SP + 2 DF. Desacionamento da 3º Carga: PRESSÃO = SP + DF. Desacionamento da 4º Carga: PRESSÃO = SP. 6.2 Reguladores Zona Neutra para Compressores nas linhas S1 e S2 sem inversor de freqüência O controle da pressão de sucção é realizado no sentido de diminuir a pressão da linha. Os parâmetros utilizados para este controle são: SETPOINT (SP), DIFERENCIAL (ZN), ATRASOS DAS CARGAS, TEMPO MINIMO DE ACIONAMENTO (NZ_TOnMin) E DESACIONAMENTO (NZ_TOffMin) DA ZONA NEUTRA, TEMPO MAXIMO DE ACIONAMENTO (NZ_TOnMax) E DESACIONAMENTO (NZ_TOffMax) DA ZONA NEUTRA e DIFERENCIAL ACIMA DA ZONA NEUTRA (Diff). Pela lógica de zona neutra, as cargas são acionadas e desacionadas por tempo quando a pressão da linha estiver fora da zona, mas sempre respeitando os parâmetros de atraso dos compressores. Dentro da zona neutra nenhuma carga é ligada ou desligada. Quando a pressão da linha estiver ligeiramente acima da zona neutra (SP + NZ), as cargas serão acionadas em intervalos de tempo iguais ao TEMPO MAXIMO DE ACIONAMENTO. Se a pressão da linha ultrapassar o valor da zona neutra acrescido do DIFERENCIAL ACIMA DA ZONA NEUTRA, o controle passa a acionar as cargas restantes em intervalos de tempo iguais ao TEMPO MINIMO DE ACIONAMENTO para que a pressão retorne a níveis normais mais rapidamente. Quando a pressão da linha estiver ligeiramente abaixo da zona neutra (SP), as cargas serão desacionadas em intervalos de tempo iguais ao TEMPO MAXIMO DE DESACIONAMENTO. Se a pressão da linha ultrapassar o valor da zona neutra subtraído do DIFERENCIAL ACIMA DA ZONA NEUTRA, o controle passa a desacionar as cargas restantes em intervalos de tempo iguais ao TEMPO MINIMO DE DESACIONAMENTO para que a pressão retorne a níveis normais mais rapidamente. 6.3 Reguladores Zona Neutra para ventiladores na linha S3 O controle da pressão de descarga é realizado no sentido de diminuir a pressão da linha. Os parâmetros utilizados para este controle são: SETPOINT (SP), DIFERENCIAL (ZN), ATRASOS DAS CARGAS e TEMPO DE ACIONAMENTO (NZ_TOn) E DESACIONAMENTO (NZ_TOff) DA ZONA NEUTRA. Pela lógica de zona neutra, as cargas são acionadas e desacionadas por tempo quando a pressão da linha estiver fora da zona, mas sempre respeitando os parâmetros de atraso dos ventiladores da linha S3. Quando a pressão da linha estiver acima da zona neutra (SP + NZ), as cargas serão acionadas em intervalos de tempo iguais ao TEMPO ACIONAMENTO. Quando a pressão da linha estiver abaixo da zona neutra (SP), as cargas serão desacionadas em intervalos de tempo iguais ao TEMPO DE DESACIONAMENTO.\n15 Página 15 de Inversor de Freqüência em Reguladores Banda Lateral Em reguladores por banda lateral, o inversor de freqüência será controlado através dos parâmetros MINIMA POTENCIA e MAXIMA POTENCIA de forma proporcional à pressão da linha em sua ascensão, mas sempre respeitando os ATRASOS DOS COMPRESSORES. O inversor de freqüência será instalado em um compressor de sacrifício, o que significa que ele será sempre o primeiro a ser acionado e o último a ser desacionado. A rotação somente será executada entre os compressores sem inversor de freqüência. Os compressores sem o inversor de freqüência, somente serão acionados quando o compressor com inversor alcançar o valor de MAXIMA POTENCIA e somente serão desacionados quando o compressor com inversor alcançar a MINIMA POTENCIA. O compressor com inversor será acionado quando a pressão atingir o valor do Setpoint (SP), diferente da Banda Lateral sem inversor de freqüência que é acionado com Setpoint (SP) + Diferencial (DF). Os compressores sem inversor seguem a mesma lógica da banda lateral sem inversor. 6.5 Inversor de Freqüência em Reguladores Zona Neutra Em reguladores por zona neutra, o inversor de freqüência será controlado através dos parâmetros TEMPO DE RAMPA, MINIMA POTENCIA e MAXIMA POTENCIA. O inversor de freqüência será instalado em um compressor de sacrifício, o que significa que ele será sempre o primeiro a ser acionado e o último a ser desacionado. A rotação somente será executada entre os compressores sem inversor de frequencia. Os compressores sem o inversor de freqüência, somente serão acionados quando o compressor com inversor alcançar o valor de MAXIMA POTENCIA e somente serão desacionados quando o compressor com inversor alcançar a MINIMA POTENCIA. Quando a pressão da linha estiver dentro da zona neutra o inversor de freqüência permanecerá na mesma freqüência. A seqüência de acionamento para uma linha de 4 (quatro) compressores seria: Acionamento do compressor com o inversor em potência mínima. Modulação do inversor pelo tempo de rampa até alcançar a potência máxima. Acionamento do 1º Compressor sem inversor. Modulação imediata do inversor até alcançar a potência mínima. Modulação do inversor pelo tempo de rampa até alcançar a potência máxima. Acionamento do 2º Compressor sem inversor. Modulação imediata do inversor até alcançar a potência mínima. Modulação do inversor pelo tempo de rampa até alcançar a potência máxima. Acionamento do 3º Compressor sem inversor. Modulação imediata do inversor até alcançar a potência mínima. Modulação do inversor pelo tempo de rampa até alcançar a potência máxima. A seqüência de desacionamento para uma linha de 4 (quatro) compressores seria: Modulação do inversor pelo tempo de rampa até alcançar a potência mínima. Desacionamento do 1º Compressor sem inversor. Modulação imediata do inversor até alcançar a potência máxima. Modulação do inversor pelo tempo de rampa até alcançar a potência mínima. Acionamento do 2º Compressor sem inversor. Modulação imediata do inversor até alcançar a potência máxima. Modulação do inversor pelo tempo de rampa até alcançar a potência mínima. Acionamento do 3º Compressor sem inversor. Modulação imediata do inversor até alcançar a potência máxima. Modulação do inversor pelo tempo de rampa até alcançar a potência mínima. Desacionamento do compressor com o inversor em potência mínima.\n16 Página 16 de Controle de Válvulas de Capacidade Quando configurado o compressor com controle de válvula(s) de capacidade, estas serão acionadas seguindo a mesma lógica do tipo de regulador selecionado, ou seja, para reguladores Zona Neutra seguirão os tempos de acionamento configurados nos parâmetros Ligar Estágios e Desl Estágios na tela de Atrasos das Cargas das linha S1 e S2. Para reguladores Banda Lateral, seguem o mesmo diferencial usado para os motores do(s) compressore(s). 6.6 Tipos de Rodízio Os reguladores de cada linha de pressão (S1, S2 e S3) podem ser configurados para realizarem rotações das cargas que são controladas em paralelo. A rotação pode ser realizada de quatro formas diferentes; LIFO (Last In, First Out) onde a última carga acionada será sempre a primeira a ser desacionada, FIFO (First In First Out) onde a primeira carga a ser acionada será sempre a primeira a ser desacionada, normalmente utilizada para que as cargas se desgastem uniformemente no longo prazo, LIFO HR é a rotação pela equalização do número de horas trabalhadas por cada carga, que quando estiverem com valores iguais será adotado o método LIFO para acionamento e desacionamento das cargas, FIFO HR é a rotação pela equalização do número de horas trabalhadas por cada carga, que quando estiverem com valores iguais será adotado o método FIFO para acionamento e desacionamento das cargas. 6.7 Função Posição O controlador possibilita que todas as entradas e saídas sejam configuradas no hardware em qualquer posição, dessa forma, é possível utilizar entrada s e saídas reservas para eventualidades. Deve-se ter bastante atenção para não configurar mais de uma função na mesma posição, pois isso provocará funcionamento incorreto das lógicas programadas. 6.8 Função Reset Manual As entradas de falha individuais por carga podem ser configuradas para reset automático (carga volta automaticamente a funcionar depois que a falha é resolvida) ou reset manual (carga volta a funcionar depois que a falha é resolvida apenas após reconhecimento por um usuário). Para fazer o reset manual basta pressionar a tecla K0 por 2 segundos enquanto o display apresenta a tela do alarme. 7. SINALIZAÇÕES 7.1 Sinalizações na tela principal e telas de detalhamento de linha Na tela principal será mostrado sempre o símbolo da linha S1, S2 ou S3, o rótulo dado às cada linha, a pressão da linha e a unidade de medida. -99,9 = Sensor ausente ou aberto, 999,9 = Sensor em curto ou com parâmetro Posição correspondente configurado com valor igual a zero, AL = Alarme ativo = Compressor ligado, = Compressor desligado, * = Compressor ligado e aguardando atraso para desligar, ö = Compressor desligado e aguardando atraso para ligar. 7.2 Sinalizações de Status das entradas e saídas Pressionando a tecla K2 é possível visualizar o status instantâneo de todas as entradas e saídas do hardware. Assim é possível diagnosticar rapidamente eventuais falhas ou erros de configuração. Estão disponíveis quatro telas para visualização dos status, são elas Entradas Digitais, Saídas Digitais, Entradas Analógicas e Saídas Analógicas. As telas podem ser acessadas pressionando as teclas RIGHT ou LEFT. = Saída ou Entrada ligada, = Saída ou Entrada desligada, 7.3 Sinalizações de Status Comunicação de Redes e RTC O controlador possui quatro LED na parte superior (L1, L2, L3 e L4) Rede INT. CAN L1 Piscando Rapidamente = OK L1 Piscando devagar = COMUNICAÇÃO FRACA L1 Acesso permanentemente = ERRO DE COMUNICAÇÃO L1 Apagado = DESLIGADO\n17 Página 17 de 18 Rede EXT. CAN L2 Piscando Rapidamente = OK L2 Piscando devagar = COMUNICAÇÃO FRACA L2 Acesso permanentemente = ERRO DE COMUNICAÇÃO L2 Apagado = DESLIGADO RTC RELÓGIO EM TEMPO REAL L3 Piscando devagar = BAIXA VOLTAGEM DETECTADA L3 Acesso permanentemente = ERRO DE LEITURA L3 Apagado = OK MEMÓRIA EEPROM L4 Piscando Rapidamente = ERRO CRC L4 Piscando devagar = ERRO DE ESCRITA L4 Acesso permanentemente = ERRO DE LEITURA L4 Apagado = OK 8. ALARMES 8.1 Alarmes Quando um alarme estiver ativo o LED verde ao lado da tecla K0 estará piscando e a sigla AL estará pisacando no canto superior direito da tela principal. Pressionando a tecla K0 é possível visualizar todos os alarmes que estão ativos ou aguardando o reset manual. Pressionando a tecla K0 novamente é possível visualizar todos os alarmes ativos em seqüência. Para realizar o reset manual, é necessário pressionar a tecla K0 durante 2 segundos em quando a tela do alarme é apresentada no display. 9. HISTÓRICOS 9.1 Histórico de Alarmes Quando um alarme ocorre, ele é armazenado na memória do controlador com nome do alarme, data e hora da ocorrência. Para acessar o histórico de ocorrências pressione a tecla K1. O display apresentará a última ocorrência registrada, pressione as teclas UP e DOWN para acessar as outras ocorrências. O histórico possui 30 registros e sobrescreve os mais antigos automaticamente. 10. DADOS TÉCNICOS 10.1 Informações técnicas do controlador Ambiente de trabalho: de 0 a 50 C (10 a 90% de umidade relativa sem condensação). Alimentação: 24Vac/Vdc 50/60 Hz 20VA. Caixa: auto-extiguível cinza. Comprimento máximo recomendado dos cabos de conexão: Alimentação do controlador: 1m (3,280 ft) Entradas analógicas (sensores): 3m (9,842 ft) Entradas digitais: 3m (9,842 ft) Saídas digitais (relês): 3m (9,842 ft) Saídas analógicas: 3m (9,842 ft) Expansão: 1m (3,280 ft) Entradas analógicas (sensores): 8, sendo 2 configuráveis para sensores PTC. (-50 a 150 C), 4 a 20mA ou NTC(-40 a 110 C), e 6 configuráveis para sensores 4 a 20mA ou NTC(-40 a 110 C). Entradas digitais: no cpro mega 10 (dez), Vac/Vdc e no cpro giga 12 (doze), sendo 10 (dez) Vac/Vdc e 2 (duas) 230Vac. Saídas digitais (Relês): no cpro mega 8 (oito), todas 8A cos ϕ = 1 e no cpro giga 13 (treze), todas 8A cos ϕ = 1 Saídas analógicas: 4 (quatro), configuráveis de 0,5 a 10V ou 4 a 20 ma. Duração da bateria do relógio em ausência de alimentação: 3 dias com bateria totalmente carregada Tempo para carregamento total da bateria: 2 minutos sem interrupções (a bateria é carregada pela alimentação do controlador). Porta de comunicação: RS485 para protocolo ModBus-RTU (ModBusSlave) Grau de proteção: IP00\n18 Página 18 de Informações técnicas da expansão CPU Ambiente de trabalho: de 0 a 50 C (10 a 90% de umidade relativa sem condensação). Alimentação: 12Vac/Vdc 50/60 Hz 5,6VA. Caixa: auto-extiguível cinza. Comprimento máximo recomendado dos cabos de conexão: Alimentação do controlador: 1m (3,280 ft) Entradas analógicas (sensores): 3m (9,842 ft) Entradas digitais: 3m (9,842 ft) Saídas digitais (relês): 3m (9,842 ft) Saídas analógicas: 3m (9,842 ft) Expansão: 1m (3,280 ft) Entradas analógicas (sensores): 4 (quatro), sendo 2 para sensores NTC. (-40 a 110 C) e 2 para transdutores 4 a 20mA. Entradas digitais: 5 (cinco), contato seco livre de tensão. Saídas digitais (Relês): 6 (seis), sendo todas 5A cos ϕ = 1. Saídas analógicas: 2 (duas), de 0,5 a 10V Grau de proteção: IP00\nObjetivo: Verificação dos pickups de cada enrolamento\nTutorial de Teste Tipo de Equipamento: Relé de Proteção Marca: Ingeteam Modelo: PD250 Função: 64 - PHIZ - Falta a Terra Restrita Ferramenta Utilizada: CE-6003 & CE-6006 Objetivo: Verificação dos pickups\nCúpula de Câmera 22x SpeedDome Ultra VII - Utilitário de Configuração\nCúpula de Câmera 22x SpeedDome Ultra VII - Utilitário de Configuração Guia de Referência Rápida Se precisar de ajuda Entre em contato com seu representante de vendas. O que É o Utilitário de Configuração


Presidente Prudente registra recorde regional de dez mortes causadas pela Covid-19 e número de óbitos dispara para 334\nPresidente Prudente registra recorde regional de dez mortes causadas pela Covid-19 e número de óbitos dispara para 334\nVítimas fatais tinham entre 49 e 89 anos. Taxa de ocupação de leitos de UTI está em 95,8%, considerando toda a área do Departamento Regional de Saúde (DRS-11).\nPor G1 Presidente Prudente\t23/03/2021 - 07:20 hs\nPresidente Prudente registrou nesta segunda-feira (22) mais dez mortes causadas pela Covid-19. Agora, a cidade possui 334 óbitos pela doença. Este é o recorde de registros de mortes divulgados em um único dia, em apenas uma cidade, desde o início da pandemia, entre todos os 56 municípios que integram a região de Presidente Prudente (SP). Embora a divulgação tenha sido feita nesta segunda-feira, as mortes ocorreram em diferentes datas.\n• Homem de 79 anos, com resultado positivo para Covid-19 no dia 25 de fevereiro que morreu na última quinta-feira (18), mas só nesta segunda-feira foi inserido no sistema;\n• Homem de 83 anos, diagnosticado com a doença em 13 de fevereiro e que morreu na sexta-feira (19);\n• Homem de 85 anos, que morreu na sexta-feira e teve diagnostico positivo no último sábado (20).\n• Mulher de 56 anos, que foi diagnosticada em 17 de março e faleceu no sábado;\n• Homem de 55 anos, positivado em 24 de fevereiro e que morreu neste domingo (21);\n• Mulher de 54 anos, que também foi diagnosticada em 24 de fevereiro e faleceu no domingo;\n• Homem de 49 anos, que recebeu a confirmação da doença no dia 9 de março e morreu neste domingo;\n• Homem de 89 anos, positivado em 20 de março e que faleceu nesta segunda-feira;\n• Mulher de 68 anos, com diagnóstico positivo em 9 de março e que morreu no sábado;\n• Mulher de 80 anos, que morreu no dia 17 de março. Este óbito era tratado como suspeito e recebeu a confirmação da doença.\nO balanço desta segunda-feira ainda traz duas mortes suspeitas, sendo um homem de 86 anos, que faleceu na última sexta-feira, e uma mulher de 73, que morreu no sábado.\nA Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM) recebeu mais 261 resultados positivos e as confirmações subiram para 15.057.\nOs novos casos positivos foram registrados em 132 pessoas do sexo masculino e 129 do feminino, nas seguintes faixas etárias: 21 até dez anos, 20 entre 11 e 19 anos, 34 entre 20 a 29 anos, 47 entre 30 e 39, mais 47 entre 40 e 49 anos, 52 entre 50 e 59 anos, 21 entre 60 e 69 anos, 12 entre 70 e 79 anos e sete entre 80 e 89.\nA VEM também recebeu mais 192 resultados negativos.\nO boletim oficial, atualizado às 16h44, aponta que 135 moradores estão hospitalizados, 50 deles em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 95,8%, enquanto a taxa de leitos de enfermaria está em 94,1%, considerando toda a região do Departamento Regional de Saúde (DRS-11).\nPresidente Prudente tem 55.630 notificações de Covid-19, sendo que 36.788 já foram descartadas. Além disso, 260 exames aguardam resultados por parte dos laboratórios e 3.785 esperam encerramento de fichas no sistema.


Maricá desenvolve ônibus híbridos e com energia limpa\nIniciativa para reduzir emissão de carbono tem parceria com COPPE/UFRJ na cidade, que erguerá fábrica de montagem para implementar a tecnologia em toda a frota e também comercializar os veículos a interessados; Prefeitura receberá royalties, devido à patente tecnológica\nA Prefeitura de Maricá vai fabricar ônibus híbridos, movidos a eletricidade, a hidrogênio e a etanol. A iniciativa, inédita em gestão pública no país, permitirá ao município receber royalties pela propriedade da patente tecnológica, desenvolvida a partir de parceria com a COPPE/UFRJ.\nOs veículos híbridos, produzidos com energia limpa, serão aos poucos colocados em circulação para renovar a frota dos 125 ônibus Tarifa Zero – circulam de graça por toda a cidade com 36 linhas.\nO protótipo com carbono zero dos novos “vermelhinhos” – como são chamados pela população de Maricá os ônibus gratuitos pintados de vermelho – estará em teste nas ruas a partir de 26 de maio, quando será apresentado.\nÔ ônibus híbrido não polui o ambiente e tem maior aproveitamento de energia produzida em comparação aos usuais veículos que fazem combustão interna e usam apenas 15% do potencial energético do combustível.\nCidade vive presente, mas age pensando o futuro\nAlém de favorecer o meio ambiente, a iniciativa vai gerar recursos financeiros para Maricá com royalties e vendas futuras. O projeto envolve três estruturas da Prefeitura em seu desenvolvimento: Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico; Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM); e Empresa Pública de Transportes (EPT).\n“O desenvolvimento dos ônibus é um marco na construção de uma Maricá do presente, que dialoga com perspectivas de futuro. Estamos trabalhando para assegurar novas oportunidades para a cidade e reforçar políticas de mobilidade urbana inovadoras, marca do município ao longo da última década”, afirma o prefeito Fabiano Horta.\nTodos os veículos serão elétricos e, uma parte deles, poderá também usar hidrogênio e etanol como combustível – motivo pelo qual são considerados híbridos. Após período de testes, que deve durar 24 meses, Maricá vai escolher o modelo de ônibus a ser adotado no processo de descarbonização da frota municipal: se apenas elétrico ou híbrido, ou com ambos em circulação.\nNovas possibilidades para a economia do município\nO secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Igor Sardinha, afirma que Maricá tem a ambição de se tornar uma referência em economia sustentável. O objetivo, a médio prazo, é virar um centro de produção de soluções em energia com matriz baseada em fontes limpas.\n“Nós sempre procuramos aproveitar as possibilidades que temos com recursos atuais dos royalties do petróleo para pensar no momento posterior, tanto no aspecto ambiental como econômico. Buscamos diversificar a economia local e criar arranjos produtivos com novas tecnologias, gerando emprego e renda independentemente de variações do petróleo. Os ônibus híbridos são a porta de entrada para fortalecer nossa política econômico-ambiental”, diz Igor Sardinha.\nONU recomenda substituição de combustíveis fósseis\nA iniciativa de Maricá busca atender recomendações da ONU. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26) estabeleceu como meta limitar o aumento da temperatura global a um nível inferior a 1,50 grau centígrado.\nPara isso, é necessária a eliminação gradual de subsídios aos combustíveis fósseis e a troca por fontes de energia limpa. O projeto dos ônibus elétricos e movidos a hidrogênio e etanol atende a essa expectativa.\nCelso Pansera, diretor-presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), ressalta que a iniciativa da gestão municipal chega em forte momento dos debates mundiais sobre avanços na utilização de energias renováveis em ambientes urbanos.\n“Estamos buscando uma matriz limpa, na qual o único descarte é a produção de água. Queremos criar um ambiente inovador, em um contexto mundial de busca por alternativas sustentáveis para o planeta”, afirma.\ncoppe hibrido maricá onibus ufrj


Academia com Tênis para Aulas em Grupo Perdizes - Escola de Tênis com Professor - Art Fit Academia\nVocê procura por academia com tênis para aulas em grupo Perdizes? Está procurando por um local que possua instalações e equipamentos capazes de atender as suas expectativas? A Art Fit é Academia mais indicada para você que está buscando pelos melhores profissionais para ministrar aulas de tênis com professor. A Art Fit Academia é o melhor local para maximizar o bem-estar e a saúde.\nSe você está procurando pelos melhores preços para academia com tênis para aulas em grupo Perdizes\nPrecisa encontrar academia com tênis para aulas em grupo Perdizes? Atuando no segmento de academia, a Art Fit Academia pode ser sua opção mais viável, já que disponibiliza serviços como o de personal trainer, locação de quadras, treinamentos funcionais e aula de tênis. Nossos profissionais estão prontos para atendê-lo adequadamente, entre em contato.\nPara saber mais sobre Academia com Tênis para Aulas em Grupo Perdizes\nacademia de tênis com professor preço Nova Piraju\nacademias para treinamento de tênis Higienópolis\nO conteúdo do texto "Academia com Tênis para Aulas em Grupo Perdizes" é de direito reservado. Sua reprodução, parcial ou total, mesmo citando nossos links, é proibida sem a autorização do autor. Crime de violação de direito autoral – artigo 184 do Código Penal – Lei 9610/98 - Lei de direitos autorais.


HINO DO LINHARES FUTEBOL CLUBE - Hinos de Futebol (letra e vídeo)\nHino do Linhares Futebol Clube\nUm grande time brasileiro; Que representa um povo forte e guerreiro; Azul e branco são suas cores; E impulsiona esses vencedores.\nCoragem para lutar; força para vencer; Esse é o nosso lema; Não podemos esquecer.\nCom nossa união; E vontade de torcer; Linhares onde for; Estaremos com você.\nSuas conquistas e vitórias; Fortalecem a suas glórias; Linhares erga a taça para o alto; Para imortalizar na história;\nQuando Linhares entra em campo; É forte a emoção; Vamos nessa campeão; Somos um só coração.


Por Sérgio Mota a 23 de Julho, 2019, 14:39\nNão raras vezes assistimos no panorama indie a criações bastante inspiradas pelos clássicos da década de 1990 ou pelos grandes nomes da indústria. Quer pela direcção artística ou pela estrutura do jogo, os criadores independentes cada vez mais partilham a sua visão dos jogos que os inspiraram, adicionando as suas próprias ideias e argumentos. METAGAL leva este conceito quiçá longe demais, sendo demasiado semelhante à série Mega Man, substituindo o famoso herói azul por uma protagonista feminina.\nA presença de um enredo próprio dá um ponto extra ao jogo, cuja história é narrada através de dioramas animados conseguindo mesmo surpreender os jogadores ao longo da história. Assim conhece-se Dr. Ray, um cientista brilhante cujos laboratórios são invadidos por Creeper, um militar que pretende usar as suas invenções para conquistar o mundo. Como Dr. Ray recusa colaborar, o antagonista leva consigo as suas criações mais poderosas, as andróides. Cabe assim à heroína do jogo tratar de resgatar as suas "irmãs" e o seu criador.\nO jogo começa de forma muito semelhante aos clássicos em que se inspira. Há quatro níveis à escolha e no final de cada um o jogador vai combater com um "boss" que uma vez ultrapassado permite ao jogador usar a sua arma. Com uma totalidade de oito níveis, o jogo apresenta uma longevidade bastante curta mas depois de terminada a aventura desbloqueiam-se novas personagens que motivam o jogador a realizar novas incursões. Não obstante, a experiência de jogo tem mudanças demasiado modestas para motivar esse esforço.\nA dificuldade é no geral elevada, tanto pelo desafio em si como por alguns erros de jogabilidade ou ainda por causa da mecânica de salto, que é interrompida durante o disparo de uma forma fatal na sua vertente de plataformas, algo incompreensível nos tempos modernos. Quando se perde pode-se optar por continuar, o que leva ao início do nível, ou por renascer no início da última zona explorada. Se o primeiro recurso é ilimitado, o segundo depende do número de rodas dentadas que o jogador possui e que podem ser adquiridas ao longo dos níveis. A direcção artística é bastante semelhante à da série Mega Man Zero, o que só abona a seu favor. Já o departamento sonoro nunca chega a ganhar destaque, sendo totalmente negligenciável a curto prazo.\nMETAGAL não faz um esforço suficiente para camuflar as suas inspirações e sublinhar as suas ideias próprias. Apesar de apresentar conteúdo coerente e um preço de venda competitivo, não é um jogo que se recomende fora do círculo dos entusiastas da série Mega Man que procurem uma experiência nova, dado que todos os outros podem comprar na eShop as musas que inspiraram a obra.\nBoa alternativa aos clássicos Mega Man\nApresentação condigna da sua musa\nIdeias próprias sem destaque merecido


Combater a retenção de passaportes no óleo de palma – 50 for Freedom\nA retenção de passaportes é uma questão fundamental para os trabalhadores migrantes e seus empregadores na Malásia.\nOs trabalhadores sem seus passaportes não gozam de liberdade de movimento e muitas outras liberdades que acompanham a posse do passaporte, tornando-se, assim, um indicador de trabalho forçado. Além disso, o consentimento para a retenção de passaportes é questionável devido ao poder de barganha desigual entre trabalhador e empregador. Mesmo que cheguem legalmente à Malásia, os trabalhadores migrantes correm o risco de serem denunciados ou detidos pelas autoridades, que podem invocar leis de imigração contra aqueles sem passaporte. As consequências em desrespeitar tais leis podem ser detenção, agressão e deportação. “Já vimos muitos casos em que os trabalhadores estrangeiros estão à mercê de empregadores exploradores que os mantêm reféns, retendo seus passaportes”, observa Joseph Solomon, secretário-geral do Congresso Sindical da Malásia.\nA retenção de passaportes é uma prática nacional e multissetorial. Os empregadores do setor de óleo de palma frequentemente enfrentam escassez de mão-de-obra e dependem de trabalhadores estrangeiros para continuar operando. Eles afirmam que eles retêm passaportes para que eles não possam ser perdidos ou danificados. A substituição causa dificuldades burocráticas onerosas e dispendiosas. Os passaportes também são retidos para impedir a fuga e facilitar a renovação das permissões de trabalho.\n“A retenção de passaporte é ilegal e as autoridades devem responsabilizar qualquer empregador que viole esta lei”, afirma Solomon. Embora a conscientização sobre as questões de direitos humanos continue baixa, muitas empresas estão começando a entender que o acesso aos mercados internacionais está ligado ao respeito pelos direitos dos trabalhadores; e que práticas negativas, como a retenção do passaporte, devem acabar. Nos últimos anos, as notícias veiculadas na mídia sobre violações dos direitos humanos nas plantações de dendezeiros da Malásia tornaram mais claras essas questões.\nA Forest Trust (TFT) é uma organização global sem fins lucrativos que promove ativamente a devolução de passaportes. Desde 2016, a TFT tem apoiado empresas nos esforços para integrar a devolução de passaportes nas cadeias de fornecimento de óleo de palma. Como resultado, várias empresas na Malásia começaram a devolver os passaportes aos seus trabalhadores, instalar armários e dar aos ampregados as chaves para que eles tenham um espaço seguro e acesso fácil ao seu passaporte.\nOs armários não resolvem tudo, mas podem representar o início de uma mudança de mentalidade, completamente diferente em relação aos direitos dos trabalhadores na Malásia. Depois de se engajar no trabalho do TFT com relação aos passaportes, algumas empresas começaram a elaborar políticas para promover o respeito pelos direitos dos trabalhadores. Essas políticas incluem contratos de trabalho, salários justos, eliminação do trabalho forçado e escravo, recrutamento ético, saúde e segurança no local de trabalho. No entanto, a mudança não acontece do dia para a noite.\n“O envolvimento é uma parte importante do processo de mudança com as empresas”, disse Natasha Mahendran, gerente de projetos de direitos sociais e humanos da TFT. “Uma vez que há confiança, eles são mais receptivos a novas ideias, como a de que a devolução dos passaportes pode melhorar o relacionamento entre patrão e empregado.”\nA partir da experiência de Natasha, é importante que as empresas tomem à frente nesse processo de mudança. Várias empresas começaram com uma iniciativa piloto – devolvendo os passaportes e fornecendo armários em algumas fazendas ou usinas e, então, gradualmente ampliando isso quando perceberam que era viável. As diferenças nas dimensões dos negócios com os quais o TFT lida – de grande a menor escala – demonstram que os empregadores podem fazer as mudanças acontecerem apesar das diferenças de recursos muito grandes.\nA Forest Trust (TFT) é uma organização internacional sem fins lucrativos que ajuda as empresas a transformar suas cadeias de fornecimento em todo o mundo em benefício das pessoas e da natureza.\nNa Malásia, a OIT trabalha com o governo, representantes de trabalhadores e empregadores e outras organizações da sociedade civil para aumentar o conhecimento, conscientização e ratificação e aplicação do Protocolo da OIT no país; melhorar e desenvolver políticas nacionais e/ou planos de ação, além da legislação sobre trabalho forçado e infantil; aumentar os esforços para recolher dados confiáveis, a fim de realizar pesquisas e partilhar conhecimentos entre instituições a nível nacional; e fortalecer organizações de trabalhadores e empregadores para apoiar o combate ao trabalho forçado em parceria com outros atores interessados.\n*O projeto da TFT sobre a devolução de passaportes não é financiado pela OIT.


Passagens aéreas para Cabinda - Voos Baratos Cabinda - eDestinos.com.br\nBuscar voos para Cabinda\nVeja as melhores ofertas de voos para Cabinda\nTemperaturas médias mensais em Cabinda (°C)\n✔ Existem ofertas especiais para voos para Cabinda no eSky.pt?\n✔ Ao reservar voos para Cabinda, posso incluir o seguro?\n✔ Se reservar voos para Cabinda, também posso reservar acomodações?\n✔ Quais companhias aéreas oferecem voos para Cabinda?\nNo eDestinos.com.br garantimos que a oferta de voos para Cabinda inclua não apenas companhias aéreas de baixo custo, mas também as com padrões tradicionais.\nEstá procurando por hotéis? Confira os melhores! em Cabinda\nEncontrar hotel em Cabinda\nVoos baratos para a Angola Voos baratos da Angola Voos baratos para Benguela Voos baratos de Benguela Voos baratos para Namlea Voos baratos de Namlea\nVoos baratos para a Moldávia Voos baratos da Moldávia Voos baratos para Chania Ioannis Daskalogiannis Voos baratos de Chania Ioannis Daskalogiannis


10 ideias para apimentar a relação – Inspire Saúde.\n10 ideias para apimentar a relação\nTer um relacionamento feliz, mantendo uma relação de amor e sexo sempre viçosa, é o desejo de qualquer casal. E com alguma imaginação e originalidade é possível alcançá-lo. Conheça 10 sugestões de seis séxologos que vão ajudar a apimentar a sua relação e manter a chama do desejo acesa.\nUma vida conjugal plena e satisfatória tem muito mais a ver com aspectos simples da vida do que com cenários rebuscados. Se cuidarmos de alguns ingredientes essenciais – autoestima, saúde do corpo, relação aberta com o parceiro – quer seja recente ou de longa data –, o desejo e o prazer estarão naturalmente presentes. Sobretudo, se colocarmos a nossa imaginação a trabalhar.\nNo entanto, todas as relações, principalmente, as que duram há já algum tempo, acabam por “arrefecer” um pouco. Com o tempo deixa de haver espaço para surpresas, romantismo e carinhos entre o casal. E quando esse momento chega, ou seja, quando o desejo diminui, uma das primeiras coisas que se pensa é que existe algum problema físico ou que o amor chegou ao fim. Mas não é bem assim. Existem inúmeros fatores que podem ameaçar o desejo e sexualidade do casal. Desde a forma como somos educados ao stress do dia-a-dia, passando pela rotina, o trabalho, a chegada dos filhos ou até mesmo a própria intimidade entre ambos.\nA sexualidade é um problema do casal e nesta matéria não existem regras a seguir. Cabe a cada um dos parceiros ser sincero com o outro, dizer claramente o que quer da relação e investir nela. É importante contrariar a tendência que existe na sociedade atual e não sobrevalorizar determinados aspectos, como a questão do orgasmo e da performance sexual. “Ter relações sexuais é muito mais do que atingir orgasmos e pode ser muito redutor e frustrante dedicar grande parte da sua energia com a preocupação em relação ao seu desempenho e à sua performance”, alerta Vera Carnapete, terapeuta especializada em sexologia clínica.\nNa verdade, para a terapeuta, “se o que o que estivesse em jogo nos relacionamentos sexuais fosse só isso, as pessoas não perderiam tempo e energia a desenvolver uma relação, dar-se a conhecer e conhecer o outro. A relação sexual compreende um conjunto de significados que têm um enorme valor de comunicação, de partilha e de intimidade”.\nAo que parece, o segredo das relações felizes é mesmo o tempo que o casal lhe dedica e a capacidade de se surpreenderem um ao outro. No dia-a-dia, em pequenos e grandes gestos e na forma como vivem a sexualidade.\nPara ajudá-lo a não cair na rotina e a apimentar a sua relação, pedimos a seis sexólogos que nos dessem algumas sugestões para tornar os momentos de intimidade mais cúmplices e repletos de desejo e prazer. O único requisito é que ambos estejam dispostos a abandonar velhas rotinas ou intercalá-las com novas formas de erotismo, experimentando atmosferas mais românticas e novas fantasias. Espreite a galeria abaixo, aguce a imaginação e prepare-se para surpreender o seu par.\n– Ana Carvalheira, psicóloga investigadora do ISPA-Instituto Universitário\n– Fernando Mesquita, psicólogo e sexólogo\n– Patrícia Pascoal, psicóloga e terapeuta especializada em sexologia clínica\n– Sónia Araújo, psicóloga e terapeuta sexual\n– Vera Carnapete, psicóloga e terapeuta sexual\n– Vera Ribeiro, psicóloga e sexóloga


Teologia do Corpo para iniciantes\nEDIÇÕES E TRADUÇÕES YOUCAT\nInício / LIVROS DIVERSOS\nEdição São João Paulo II\nConsulte o valor e o prazo de entrega\nCAMISETA - HOPE R$37,00 R$26,90\nSão João Paulo II nos ensina que no corpo está inscrita a vocação ao amor. A forma como o compreendemos e expressamos aponta para nossas mais profundas convicções sobre quem nós somos, quem é Deus e qual o significado do amor. A Teologia do Corpo leva-nos à redescoberta do significado de toda a existência, do significado da vida e da verdadeira expressão do amor ao qual fomos chamados.\nNesta edição atualizada do “Teologia do Corpo para iniciantes”, Christopher West, o mais renomado professor sobre o assunto, traz para uma linguagem simples e descontraída a Teologia do Corpo do Papa João Paulo II, tratando de assuntos como matrimônio, celibato, sexo e gênero.\n“Precisamente em nossa criação como homem e mulher e em nosso chamado à fecunda comunhão, o corpo humano torna-se o maior sinal do espiritual e do divino. E quanto mais nós aprendemos a ler este sinal, mais nos adentramos no ‘grande mistério’ de quem é Deus e seu eterno plano para a raça humana.”\nA Teologia do Corpo é o conjunto de catequeses, escritos e ensinamentos de São João Paulo II, redigidas entre 1979 e 1983, sobre o sentido da sexualidade, da corporeidade, da castidade e da vocação humana. Passando do Gênesis e ao Apocalipse, o Papa João Paulo II fundamenta teológica e filosoficamente o sentido da grandiosa dignidade do corpo e da sexualidade, como um sinal do chamado ao amor e da ordenação à santidade.\nComo entender melhor a Teologia do Corpo?\nA Editora Cultor de Livros vem trabalhando para difundir a mensagem de São João Paulo II e ajudar na formação de católicos e de pessoas que queiram entender melhor a dignidade da pessoa humana.\nPara entender e estudar a Teologia do Corpo, e os ensinamentos de São João Paulo II oferecemos os livros Amor e Responsabilidade, de Karol Wojtyla (Papa João Paulo II), que é a fundamentação teórica e filosófica dessa doutrina, e os livros de Christopher West, renomado teólogo americano: Teologia do Corpo para iniciantes e Enchei estes corações.\nSeja o primeiro a avaliar “Teologia do Corpo para iniciantes” Cancelar resposta\nCatecismo da Igreja Católica – Pequeno\nMinha herança espiritual\nPapa Francisco – A família\nAssociação YOUCAT Brasil\nQE 3, Conj. M, CS 14 - 71020-133\nGuará I - Brasília - Brasil\nYOUCAT Brasil © 2014 - 2020 - Todos os direitos reservados.\nDesenvolvido com muita oração e trabalho por


Ora bolhas! - Curvelo online\nHome / COLUNAS / Afonso Guerra-Baião / Ora bolhas!\n10 de Março de 2017\t616 Views\nTemo o homem que só conhece um livro, disse Tomás de Aquino, o grande teólogo medieval. O homem de um livro só é aquele cuja visão de mundo é esquemática e seu esquema é a antítese. Para ele, a existência se reduziria a um dualismo radical entre pólos irreconciliáveis: luz contra trevas, bem versus mal, e ainda direita/esquerda, alma/corpo, fiel/infiel, hetero/homo, etc. Essa visão de mundo tem um nome antigo: maniqueísmo. Sistematizado no século III pelo religioso Maniqueu, que dizia ter recebido uma revelação dos anjos, o pensamento maniqueísta é o objeto do temor de Tomás de Aquino. Como pode o homem de um só livro fazer a leitura do complexo texto da existência? Esse desafio requer um leitor capaz de substituir a imobilidade da antítese pela dinâmica do paradoxo: neste, os opostos não estão fatalmente separados, mas interagem na constituição do ser que, movido por suas contradições, está sempre em devir.\n— Vamos trocar isso em miúdos? – propõe o cadarço da camiseta retrô do Galo, interrompendo meu verborrágico fluxo mental.\n— Não tenho troco, respondo, mal-humorado.\n— Pois acho que você está querendo dar o troco naquele cara que te chamou de esquerdopata.\nDanado, esse cadarço! Tocou direto na ferida! Numa discussão em rede social, eu apoiava as críticas ao governo Temer, feitas por Raduan Nassar na entrega do Prêmio Camões, quando recebi esse direto de direita. Na hora, meio atordoado, não consegui dizer mais que aquele personagem de Jô Soares: Ah, é? Ah, é? Só agora despejo pra cima do cadarço da camisa retrô meu ensaio de revide.\n— Vai pra cima dele! – provoca o cadarço doido. Chama ele de direitopata!\nNão devo entrar nessa pilha. Prefiro pedir ajuda a Tomás de Aquino para discutir com o homem de um livro só, aquele que reduz a diferença política a patologia. E, já que a que a bola do páthos foi levantada, recorro também aos neurolinguistas John Grinder e Richard Bandler para me ajudar a rebatê-la. Anular o ponto de visa do outro, enxergar o mundo por uma única premissa, é uma atitude neurótica: “Neurose é acreditar que só existe um único caminho, uma única opção”.\n— Posta isso lá e acaba com ele! – grita o cadarço.\nAs redes sociais, muitas vezes, são bolhas consensuais habitadas por haters, que reagem violentamente a qualquer contraditório. Nesse caso, essas bolhas serviriam de ilustração para a famosa frase de Jerome Lawrence, que me ajuda a encerrar esta crônica: “O neurótico constrói um castelo no ar. O psicótico mora nele. O psiquiatra cobra o aluguel”.\nPróximo Curvelanos mobilizam para dizer NÃO à Reforma da Previdência


'Aponta pra fé e rema!': Just a pray\nPrimeiro, como sempre, eu quero te agradecer. Pelo dia, pela vida, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, e ter a alegria de reconhecer que o Senhor é o único na minha vida. Obrigada.\nPerdoa meus pecados, que sao muitos, e principalmente minhas falhas.\nEstou num momento difícil Deus, o Senhor sabe. Tenho que tomar duas das mais importantes decisões da minha vida. E elas vieram assim... Todas de uma vez pra serem tomadas. O Senhor sabe como eu sou, logo, o Senhor sabe como eu estou né?\nEntão eu só vim aqui te pedir...\nMe ajuda meu Deus. Me ajuda, por favor.\nEu já pedi isso tanto né? E em todas as vezes eu senti sua mão me ajudando, sua voz me dizendo pra onde ir.\nE agora, é o que eu mais preciso.\nTodas as minhas decisões são pautadas na Sua vontade Deus, o Senhor sabe disso.\nEntão, eu preciso que o Senhor me diga o que o Senhor quer que eu faça. Preciso³.\nNão quero ser precipitada. Não quero meter os pés pelas mãos Pai.\nMe ajude a ver o caminho, a saber o que fazer, o que dizer...\nPerdoa a minha ignorância Senhor. Já me disseram que o Senhor tem me mostrado o caminho, mas, eu não tenho visto. Mas o Senho sabe que não é assim. Não sou eu que não quero ver, eu apenas não estou entendendo os sinais. Me perdoe por isso Pai. Eu te peço.\nMe mostra Tua vontade, e é ela que eu farei. O Senhor sabe que é. Porque o Senhor sabe que eu sei, que não sou minha. Sou Sua Deus. E já faz tempo.\nE eu não quero fazer minha vontade não. Por mais que eu a ache certa. E ache que o Senhor acha ela certa... Se não for, me fala ta? Eu não faço mais.\nAnda tudo tão confuso Senhor, que as lágrimas teimam em rolar toda hora. Porque a última coisa que eu quero é magoar alguém. A última coisa que eu quero é agir do meu jeito, e voltar pro Senhor toda arrebentada.\nPorque o que eu quero Senhor, e arrancar um sorriso Seu todo dia.\nQuero que o Senhor me olhe daí de cima, e me veja tentando ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja.\nEu te peço Deus meu, me ajude.\nOuvindo no repete: Hamburg Song - Keane\nby @jak_xD às 12:25 PM\nÉ, eu já tinha visto que vc era palmeirense xD\nMas realmente é inexplicável, seja pelo time que for!\nAinda eu não fui em estádio, mas morro de vontade de ir *-*\nAhhh e eu tbm odeio mais o SPFW do que o Palmeiras (talvez pelo meu irmão ser São Paulino sei lá xD)\nPra mim o Palmeiras é que nem o Santos ou qq outro time, só vencer já é bom! muahahaha\nSobre seu post, que Deus ouça suas preces e te ajude ^^\nEu li uma vez num blog de uma Jak uma frase assim: "Deus da o frio conforme o coberto"...


Relatorio o que é leitura Artigo - Ajuda\nA invenção de hugo cabret oferece uma diferente e emocionante experiência de leitura o autor, brian selznick, compôs a trama com textos e ilustrações que. Relatório de leitura da obra “o que é leitura”, de maria helena martins. O projeto é uma proposta de trabalho que visa enfatizar a leitura de narrativas ficcionais que despertam a imaginação dos leitores, fazendo-os pensar, com. O programa práticas de leitura e saio deste curso com um melhor entendimento sobre o que é texto e os gêneros textuais presentes em nosso dia a dia e que o. Escolhi este livro porque foicom ele que eu aprendia amar lerÉ um livro que desperta a nossa o final é mais um dos motivos que torna o relatorio leitura.\nRegistrar o que o aluno conseguiu e em de aquisição da leitura e da escrita • o aluno está desenvolvendo-se nas ideias de relatorio. Contudo, ele ainda demonstra grande dificuldade na leitura e escrita o aluno reclama de acordo com que relatamos estamos encaminhando-o para que você possa. Bons livros são capazes de ampliar o entendimento que o aluno tem do mundo e da sociedade e, por isso, são uma das ferramentas de. O objetivo do relatório de leitura é auxiliar na elaboração de uma síntese do que o livro apresenta, sendo, geralmente, organizado em três aspectos. Existem vários porquês da importância da leitura todo mundo sabe que ler é essencial, mas a maioria acha muito difícil com o intuito de despertar seu interesse. O que é cordela literatura de cordel é um tipo de poesia popular originalmente oral e depois relatorio leitura 2013 jair luna.\nO projeto teve como objetivo melhorar a leitura e a escrita dos alunos, desenvolvendo sua linguagem oral e escrita, possibilitando os alunos a ter contato com meios. Avaliação de leitura literária a literatura é um fenômeno de criatividade, aprendizagem e prazer, que representa o mundo e a vida através das palavras. Contudo, ele ainda demonstra grande dificuldade na leitura e escrita o aluno reclama muitas dores, principalmente, dor de cabeça e vista sempre se apresenta. Falar sobre o aprendizado na leitura e escrita - por apresentar dificuldades em gravar o que viu, percebo que já procura assimilar mas as vezes não consegue. Tenho um aluno no 3º ano, 13 anos, não sabe ler e nem escrever, apenas copia, todos os meses preciso enviar um relatório para o psiquiatra dele, j.\nConclui-se que com o trabalho em andamento já é possível perceber que os alunos estão cada vez mais interessados pela leitura É de fundamental importância que. O que é o relatório, como o próprio nome diz e boa apresentação dos dados e resultados são desejados na leitura de um relatório logo. Resenha o que é leitura maria helena martins, série primeiros passos, editora brasiliensea psicanálise enfatiza que tudo quanto de fato impressionou a nossa. Ler é reescrever o que estamos lendo, é perceber a conexão entre o texto e o contexto e como vincula com o meu contexto” paulo freire vii resumo.\nO estágio supervisionado, é uma atividade prática, que auxilia o futuro educador á perceber a sua importância como profissional e futuro docente, tendo a. O que é leitura x e redução z a leitura x é o documento fiscal emitido pelo ecf que indica os valores acumulados nos contadores e totalizadores, sem. 7 – o que você considera melhor no ato de ler e o que é pior 8 – na escola que tipos de livros você lê onde é praticada essa leitura. Leia este outras artigos científicos e mais 662000 outros documentos de pesquisas relatorio o que é leitura serviço publico. Votação de parecer será após término da leitura do relatório o prefeito jarbas ezequiel de aguiar (pv) é investigado por nomear pessoas ligadas a facção.


'Irah Caldeira canta Luiz Gonzaga' no Centro Cultural - Diário Popular MG\nIPATINGA – A trilha sonora da noite desta sexta (12) será com muito xote, forró pé-de-serra e baião, com o show “Irah Caldeira canta Luiz Gonzaga”. Com extensa trajetória musical no nordeste brasileiro, a cantora se apresenta no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 20h, no show beneficente em comemoração aos dez anos do Grupo Pirilampo.\nA apresentação terá a participação especial da Orquestra de Câmara do Vale do Aço, sob a regência do maestro Vinícius Saturnino e do Projeto Tambores Gerais do Pirilampo, desenvolvido pelo professor Wemerson Rodrigues.\nIrah Caldeira receberá no palco alguns convidados especiais, como o percussionista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, José Henrique Soares e o sanfoneiro pernambucano Luizinho de Serra. A bilheteria do evento será destinada para as atividades filantrópicas do Grupo Pirilampo.\nNascida em Timóteo, desde agosto de 2015 Irah Caldeira passou a levar o nome do Pirilampo e da Casa Uaná (filial em Pernambuco) para os eventos e shows que participa.\nIrah Caldeira canta Luiz Gonzaga\nData: sexta-feira (12/8)\nVendas na bilheteria do Centro Cultural Usiminas ou site www.ingressorapido.com.br: R$ 20, meia-entrada estendida a todas as categorias até 2 horas antes do espetáculo. Faltando duas horas para o espetáculo: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia-entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60 anos e colaboradores da Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal e Mineração Usiminas)\nUsuário de drogas é morto na 'Cracolândia'


ENERGIAS RENOVÁVEISAté 2030, Paraná quer ter 100 mil propriedades rurais com energia própria | Blog do Taturana\nAté 2030, Paraná quer ter 100 mil propriedades rurais com energia própria\nMeta exigirá investimento de cerca de R$ 15 bilhões\nAo apresentar o programa RenovaPR, nesta terça-feira (21), no lançamento da Semana das Energias Renováveis, no Sindicato Rural de Paranavaí, o agrônomo Carlos Augusto Del Ducca, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), disse que a meta do Estado é chegar a 2030 com pelo menos 100 mil propriedades rurais gerando sua própria energia, especialmente através do sistema fotovoltaica ou de biomassa. Para atingir esta meta deverão ser investidos algo em torno de R$ 15 bilhões.A Semana de Energias Renováveis é uma promoção conjunta do IDR e do Banco do Brasil e está acontecendo em todo o Paraná. Segundo Del Ducca, há uma demanda reprimida nesta área e agora as instituições se uniram para atender esta necessidade. Acrescentou que como a região é uma das que tem maior índice de irradiação solar, que a prioridade será a energia fotovoltaica, mas que o programa está aberto a outras alternativas.\nO lançamento aconteceu com a presença do gerente regional do IDR-PR, Antônio Souza dos Santos, do gerente da agência local do BB, Sérgio Aragão e do presidente do Sindicato Rural de Paranavaí, Ivo Pierin Júnior. Estiveram presentes produtores rurais, técnicos e representantes de empresas da área de energia fotovoltaica.\nSouza disse que o objetivo da promoção é levar informação e conhecimento aos produtores rurais, e que sempre cabe a eles (agricultores) a decisão do que é melhor para a sua atividade. Explicou que este programa ganhou mais importância porque este ano vai acabar a Tarifa Rural Noturna (TRF), que subsidia a energia elétrica consumida à noite nas propriedades rurais.\nO Renova também acontece por conta do Programa Estadual de Irrigação, criado pela Secretaria de Agricultura, atendendo pelo do Sindicato Rural de Paranavaí, Sociedade Rural do Noroeste do Paraná e Sociedade Civil Organizada do Paraná (Socipar).\nPor sua vez, Aragão destacou que o Banco do Brasil quer auxiliar a tomar a melhor decisão na hora do financiamento. “A ideia é oferecer um crédito responsável ao produtor”, disse, reforçando que a decisão cabe ao produtor. O gerente do BB também destacou que o Plano Safra deve ser divulgado em breve, mas que o banco tem outras alternativas de financiamentos.\nJá Pierin Júnior lembrou que o RenovaPR é um programa que foi criado dentro da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), que desde 2017 tem procurado fontes alternativas de energia. “O Brasil vai consumir cada vez mais energia. Hoje, gerar a própria energia é opcional. Mas, não demorará para chegar o momento em que cada produtor será responsável pela geração da energia na propriedade”, disse ele.\nRenovaPR – Ducca explicou que o Renova PR quer ampliar a oferta de energia no meio rural por meio de geração própria ligada em Geração Distribuída, ou seja, produz a energia, joga na rede e depois faz a compensação entre o consumido e o produzido. O excedente – explicou ele – não pode ser comercializado, mas pode ser usado em outra propriedade, rural ou urbana, que esteja no mesmo CPF.\nAo informar da meta do programa, o agrônomo revelou que mais de dois mil projetos já foram acatados pelo IDR Paraná nos últimos 10 meses, num montante de R$ 414 milhões. A metade dos projetos, cerca de R$ 177,1 milhões, já estão em bancos. O Renova PR tem 461 empresas de energia solar cadastradas e 16 empresas de biogás.\nO técnico acrescentou ainda que para os projetos contratados até 31 de dezembro deste ano o Banco do Agricultor Paranaenses vai conceder subvenção de 100% dos juros se o recurso for oriundo do Plano Safra. Algumas taxas e impostos também não serão cobrados nos contratos até o fim do ano.\nO Banco do Brasil fará um plantão de atendimento para os interessados no RenovaPR de quarta a sexta-feira desta semana. A orientação é que os interessados levem uma conta de luz. Tanto o BB como o IDR dispõem de uma planilha cedida pela FAEP que calcula o consumo total, média e o dimensionamento necessário com o curto estimado.


DISSONÂNCIA COGNITIVA - ppt carregar\nPublicouEnzo Broas Alterado mais de 4 anos atrás\nApresentação em tema: "DISSONÂNCIA COGNITIVA"— Transcrição da apresentação:\n2 O que é Termo criado por Festinger\nRefere-se ao processo e resultado final, cognitivo e emocional, da verificação da diferença entre o que se esperava e o que ocorreu. Discordância entre as ações, as idéias e a ética do sujeito. “Vou lá e faço!” “Minha vontade era falar tudo que eu estava sentindo, mas fiquei calado.” “Tive vontade de mandar o professor à p*, mas na hora pensei nas conqüências.”\n3 DISSONÂNCIA COGNITIVA\nO profissional de marketing não pode eliminar a dissonância cognitiva. Seu papel é compreendê-la e tentar alterar seu conteúdo: a forma como as pessoas lidam com a surpresa, o inesperado e a frustração.\n4 DISSONÂNCIA PÓS-CONSUMO\nPropensão a julgamentos negativos em relação ao produto/serviço. É uma das fontes do surgimento de julgamentos negativos antes da compra. A comparação que a pessoa faz antes e depois do consumo não deve ser confundida com as representações sociais, embora estejam relacionadas. O julgamento do consumo (com base nas representações sociais), vem antes. É uma espécie de permissão para o consumo. Tem a ver com a ética.\n5 COMO AS PESSOAS RESOLVEM A DISSONÂNCIA COGNITIVA\nDistorção das percepções (só ver o que interessa) Depreciar a fonte de dissnância Buscar apoio social\n6 DISSONÂNCIA COGNITIVA E COMPORTAMENTO DE CONSUMO\nDuas situações possíveis: A dissonância pode levar uma pessoa a um consumo específico como forma de eliminá-la; A dissonância é causada pelo próprio consumo.\n7 REDUZINDO A DISSONÂNCIA COGNITIVA\nInfluenciar e etapa da construção de expectativas (prestação de serviços X táticas tradicionais de vendas) Atuar no momento da compra e no pós-compra Conversar com o cliente, conhecer suas expectativas e oferecer produtos/serviços adequados; Conhecer as fontes de estímulos que o cliente seleciona antes da compra; Construir junto com o cliente as alternativas; Conhecer a origem dos julgamentos negativos e avaliar se existe, no presente, alguma experiência que possa abrandá-los ou modificá-los.\nCarregar ppt "DISSONÂNCIA COGNITIVA"