Energimærke. Adresse: Væddeløbsvej 4 Postnr./by: - PDF\nEnergimærke. Adresse: Væddeløbsvej 4 Postnr./by:\nDownload "Energimærke. Adresse: Væddeløbsvej 4 Postnr./by:"\n1 SIDE 1 AF 26 Adresse: Væddeløbsvej 4 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: Energikonsulent: Per Rygaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: kwh Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G E Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Opsætning af bev. meldere og dagslysstyring i klasselokaler 2 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder med 100 mm Blok kwh el kwh kwh kr kr. 2,0 år kr kr. 8,9 år 3 Isolering af uisolerede varmefordelingsrør i varmerum. 830 kwh 500 kr kr. 3,3 år 4 Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. Facader 17 og kwh kr kr. 24,6 år\n2 SIDE 2 AF 26 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 5 Udskiftning af ældre cirkulationspumper på fordelingsanlægget og på det varmebrugsvand. I varmerum kwh el kr kr. 8,8 år 6 Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. blok 1-12 gavle 17 og kwh el kwh kr kr. 35,6 år SFO - Blok 23: 29 Efterisolering af radiatornicher med 100 mm. Blok Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. Blok Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder Blok kwh kwh kwh kr kr. 22,7 år kr kr. 33,0 år kr kr. 37,8 år SFO - Blok 24: 35 Efterisolering af radiatornicher med 100 mm. Blok 24/25 36 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. Blok 24/25 37 Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. Blok 24/25 38 Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder. Blok 24/ kwh kwh kwh kwh kr kr. 22,9 år kr kr. 15,8 år kr kr. 33,3 år kr kr. 38,1 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres.\n3 SIDE 3 AF 26 Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Samlet besparelse på vand 0 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet ( Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:\n4 SIDE 4 AF 26 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 7 Installation af bev. melder i hal kwh el kwh 8 Udskiftning af døre med 1 lags glas kwh 9 Efterisolering af varmtvandsbeholdere - under blok kwh 10 Udskiftning af vinduer og døre med 1 lag glas kwh kr kr. 700 kr kr. 11 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 250 mm. Blok kwh kr. 12 Udvendig efterisolering af fladt tag med 200 mm. Hallen kwh kr. 13 Indvendig isolering af kælderydervæg mod jord med 100 mm blok 6,11,12 og kwh kr. 14 Udvendig efterisolering af fladt tag med 300 mm. Blok 17 og kwh kr. 15 Indvendig isolering af kælderydervæg mod jord med 100 mm Blok 6 og kwh 700 kr. 16 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning kwh kr. 17 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. Blok 12, 14 og klubhus kwh kr. 18 Opsætning af bev. melder i gymnastiksalen 280 kwh el -150 kwh 19 Udførelse af nyt kældergulv - blok kwh 20 Udførelse af nyt kældergulv - blok kwh 21 Udførelse af nyt terrændæk - blok kwh 500 kr kr kr kr.\n5 SIDE 5 AF 26 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 22 Udførelse af nyt terrændæk - blok kwh 23 Opsætning af bev. meldere i blok kwh el -880 kwh 24 Udførelse af nyt terrændæk - blok 1 og kwh 25 Udskiftning af 2 lags termorduer med nye lavenergiruder kwh 26 Efterisolering af varmefordelingsrør i kældre og ing. gange kwh kr kr kr kr kr. 27 Udvendig efterisolering af fladt tag med 200 mm. Opr. ml. gang blok kwh 200 kr. 28 Efterisolering af lette ydervægge med 250 mm. Blok kwh 33 kr. SFO - Blok 23: 32 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 200 mm. Blok kwh kr. 33 Efterisolering af varmtvandsbeholder 190 kwh 200 kr. 34 Udskiftning af vinduer og døre med 2 lags termoruder kwh kr. SFO - Blok 24: 39 Montering af bev. melder i blok 24/ kwh el -130 kwh 40 Udskiftning af 1 skyl toilet i blok 24/25 7,00 m³ koldt brugsvand 500 kr. 300 kr. 41 Udskiftning af vinduer med 2 lags termoruder til nye vinduer monteret med energiruder kwh kr. 42 Udskiftning af rørveksler 70 kwh 38 kr. SFO - Blok 32: 43 Udskiftning af armaturer i blok kwh el -370 kwh kr.\n6 SIDE 6 AF 26 Energikonsulentens konklusion og kommentarer KONKLUSION Ejendommen består af flere bygninger og tilbygninger opført tidstypisk. Der er foretaget nogen energirenoveringer, men der er fortsat mange besparelsesmuligheder. Listen er lang og der henvises til oversigten startende side 1 for at få et overblik over besparelsesmuligheder. BYGNINGSBESKRIVELSE Ejendommen består af en oprindelig del af skolen fra 1958, samt bygninger som tidligere var pedel og inspektørbolig og 2 øvrige bygninger som nu huser SFO og klub. Bygning 1: Blok der er delvis kælder og ingeniørgange herunder. Dele af kælderen under blok 6 og blok 11 er opvarmede, øvrig del af kælderen er uopvarmet. Blok 17 er med fuld opvarmet kælder. Til skolen er bygget en idrætshal som er opført som en del af bygning 1. Til skolen er der foretaget en del tilbygninger: - udvidelse ved SFO blok tilbygning på blok 11 - tilbygning på blok 14 - tilbygning til hal - denne er opført som selvstændig bygning på 32 m² og er derfor ikke medtaget i energimærkningen da den er under 60m². Bygning 23: Denne bygning er ligeledes opført i 1958 og benyttes nu til klub. Bygningen er med fuld kælder, uopvarmet. Bygning 24/25: Var tidligere 2 selvstændige bygninger, til pedel og inspektør. De er nu bygget sammen med en mellembygning. De oprindelige boliger er med uopvarmede kældre. Bygning 32: Nyere pavillionbygning som benyttes til SFO. FORUDSÆTNINGER til gennemgangen var servicechef til stede. Der er udleveret tegninger som er benyttet til bestemmelse af utilgængelige bygningskonstruktioner. Det har ikke været muligt at besigtige 2 af ventilationsanlæggene: i blok 6 og idrætshal pga. tilgangsforholdene. BESKRIVELSE AF ENERGIBESPARELSER Der er rigtig mange gode besparelsesmuligheder for skolen som helhed: - Opsætning af bevægelsesmeldere i klasselokaler, efterisolering af fordelingsrør i kældre og ingeniørgange, isolering af gulv mod uopvarmet kælder, udskiftning af vinduer og døre med 1 lag glas, isolering af ydervægge og lofter. OPLYST FORBRUG Det oplyste graddagekorrigede forbrug 2010 er: kwh Det beregnede forbrug er: kwh Der er god overenstemmelse imellem det beregnede og det oplyste forbrug.\n7 SIDE 7 AF 26 Det oplyste elforbrug: kwh. Det beregnede elforbrug: kwh. Der er ikke god overenstemmelse imellem det beregnede og det oplyste elforbrug. Der beregnes mere end der forbruges, hvilket kan være forårsaget af et for stort internt varmetilskud fra apparater - men standarden i energimærkningen er fastholdt. AREAL Der er god overenstemmelse imellem BBR oplysningerne og det opmålte arealer. De eneste differencer er omkring kælderen, hvor der er forskel på den del der er indregnet som opvarmet i energimærket - idet det er hele kælderarealet der indgår som erhvervsareal i BBR men det er ikke hele kælderarealet i den oprindelige del af bygning 1, bygning 23 og 24 som indgår som opvarmet. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag - Det flade tag over multirum ved blok 11 (built-up tag) er isoleret med 275 mm mineraluld i henhold til tegninger. - Det flade tag i tilbygningen blok 14 (built-up tag) er isoleret med 200 mm mineraluld. - Loft mod uopvarmet tagrum (saksespær) i tilbygningen blok 14 er isoleret med 250 mm mineraluld. - Det flade tag (built-up tag) på blok 17, blok 18 og omklædning i blok 3 er isoleret med 75 mm flamingo - Det flade tag - opr. mellemgang blok 14 (built-up tag) er isoleret med 200 mm mineraluld. - Loft mod uopvarmet tagrum over opr. blok 14, blok 12 tilbygning og klubhus tilbygning ved hal er isoleret med 200 mm mineraluld. - Loft mod uopvarmet tagrum, blok 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 er gennemsnitligt isoleret med 100 mm mineraluld. De er oprindeligt isoleret med 80mm isolering, efterfølgende er der enkelte steder med efterisolering, eksempelvis over blok 9 hvor der er 150mm ujævnt udlagt. -Det skrå tag (built-up tag) over hallen er isoleret med 75 mm mineraluld eller flamingo plader. Forslag 11: - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum i blok 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 med 250 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen.\n8 SIDE 8 AF 26 Forslag 12: Forslag 14: Forslag 17: Forslag 27: - Udvendig efterisolering af det eksisterende skrå tag over hallen med 200 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning på hallen. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. - Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag - Blok 17 og blok 18 - med 300 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum over opr. blok 14, blok 12 tilbygning og klubhustilbygning ved hal med 100 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. - Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag - opr. mellemgang blok 14 -med 200 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. SFO - Blok 23: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 80 mm mineraluld. Blok 23\n9 SIDE 9 AF 26 Forslag 32: - Blok 23: Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 200 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. SFO - Blok 24: Forslag 36: - Det flade tag på mellembygningen (blok 24/25) (kileskåret built-up tag) er isoleret med 350 mm mineraluld. - Loft mod uopvarmet tagrum blok 24/25 er isoleret med 80 mm mineraluld. - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm - blok 24/25. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. SFO - Blok 32: - Skråloft samt vandret loft i midtergangen er isoleret med 300 mm mineraluld i henhold til tegninger. Blok 32\n10 SIDE 10 AF 26 Ydervægge Forslag 4: Forslag 6: - Ydervægge i multirum ved blok 11 er udført som let konstruktion med beklædning udog indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. - Ydervægge i tilbygningen blok 14 og klubhus tilbygningen ved hallen er udført som hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. - Gavle ydervægge i blok 17, 18 og facader i blok 1 og 3 samt facader i blok 7, 8, 9, 10, 11 og 12 består af 36 cm massiv teglvæg. - Facadeydervægge - blok 17 og 18 og radiatornicher i blok 3 og enkelte steder i den øvrige del af den ældre del af skolen består af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg). Ydervægge i den oprindelige mellemgang - blok 14 - er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. - Ydervægge i den oprindelige del af blok 14 og blok 12 tilbygning er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. - Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning - for facadevægge i blok 17 og 18, radiatornicher i blok 3. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde - Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning - blok 1,3,7,8,9,10,11,12 og gavle i blok 17 og 18. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en\n11 SIDE 11 AF 26 facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde Forslag 28: Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering og montering af indvendig isoleringsvæg på lette ydermure - oprindelig mellemgang i blok 14 - med 250 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. SFO - Blok 23: Ydervægge består primært af 36 cm massiv teglvæg. Blok 23 - Radiatornicher består af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg). Blok 23 Forslag 29: - Blok 23: Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure - Radiatornicher - med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde\n12 SIDE 12 AF 26 Forslag 30: - Blok 23: Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde SFO - Blok 24: Forslag 35: - Ydervægge i mellembygningen (blok 24/25) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er opbygget af profiler med samlet isolering på 300 mm mineraluld. Ydervægge i blok 24/25 består primært af 35 cm massiv teglvæg. Radiatornicher i blok 24/25 består af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg). - Blok 24/25: Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure/radiatornicher med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde\n13 SIDE 13 AF 26 Forslag 37: - Blok 24/25: Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde SFO - Blok 32: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Blok 32\n14 SIDE 14 AF 26 Vinduer, døre og ovenlys Forslag 8: Forslag 10: Forslag 25: Vinduer og døre består primært af vinduer med energiruder idet der den seneste tid er blevet udskiftet vinduer. der er fortsat enkelte vinduer med termoruder samt vinduer og døre med enkleltlag glas. Udskiftning af døre med 1 lag glas. Udskiftning af vinduer og døre med 1 lag glas. Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. SFO - Blok 23: Forslag 34: Alle vinduer og døre er med termoruder. Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. SFO - Blok 24: Forslag 41: Vinduer og døre i de oprindelige bygninger, blok 24 og 25 er med termoruder. Mellembygningen er med energiruder. Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. SFO - Blok 32: Yderdøre og vinduer er med laveenergiruder. Massive yderdøre er med isolerede fyldninger.\n15 SIDE 15 AF 26 Gulve og terrændæk Forslag 2: Forslag 21: Forslag 22: - Terrændæk i multirum ved blok 11 er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 160 mm Sundolitt under betonen i henhold til tegninger. - Terrændæk i tilbygning blok 14 er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 225 mm Sundolitt under betonen i henhold til tegning. - Terrændæk - blok 18 - er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 60 mm letklinker under betonen. - Terrændæk i opr. blok 14, blok 12 tilbygning og klubhus tilbygning ved hal er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 70 mm Sundolitt under betonen. - Terrændæk - blok 1 og blok 3 - er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 60 mm letklinker under betonen. - En del af gulvene i blok, 6, 7, 8, 9,10, 11 og 12 er terrændæk mod jord - er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 60 mm letklinker under betonen. - Etageadskillelse mod den del af kælderen der er uopvarmet i blok 3,6,7,8,9,10,11 og 12 består af beton med slidlagsgulve. Etageadskillelsen er uisoleret. - Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af massiv beton med 100 mm mineraluld mellem nye bjælker, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning- blok 3,6,7,8,9,10,11 og 12. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pexrør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil medføre en noget koldere kælder, og der vil opstå problemer med for lav loftshøjde. - Fjernelse af eksisterende kældergulv - blok 18 - og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. - Fjernelse af eksisterende terrændæk - blok 6,7,8,9,10,11 og 12 - og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet.\n16 SIDE 16 AF 26 Forslaget bør udelukkende foretages efter en vurdering af hele kælderområdet i forhold til fremtidig anvendelse. Forslag 24: - Fjernelse af eksisterende terrændæk - blok 1 og 3 - og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. Da blok 1 samtidig er indrætshal er der regnet med en 50% højere investering i det der er krav til gulvet her. SFO - Blok 23: Forslag 31: - Etageadskillelse - blok 23 - mod uopvarmet kælder består af bjælkelag med 80 mm mineraluld mellem bjælker. Gulve er udført i træ. - Efterisolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod kælder med 50 mm mineraluld efter fjernelse af eksisterende rør og puds afslutning - blok 23. Der udføres krydsforskalling hvori monteres yderligere 100 mm mineraluld. Der afsluttes med montering af godkendt loftsbeklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning vil medføre en kold kælder og der kan i visse tilfælde opstå fugtproblemer. SFO - Blok 24: Forslag 38: - Terrændæk i mellembygningen (blok 24/25) er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 225 mm Sundolitt under betonen. - Etageadskillelse mod uopvarmet kælder for blok 24/25 består af bjælkelag med 80 mm mineraluld mellem bjælker. Gulve er udført i træ. - Efterisolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod kælder med 50 mm mineraluld - efter fjernelse af eksisterende rør og puds afslutning. Der udføres krydsforskalling hvori monteres yderligere 100 mm mineraluld. Der afsluttes med montering af godkendt loftsbeklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning vil medføre en kold kælder og der kan i visse tilfælde opstå fugtproblemer. SFO - Blok 32: - Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 300 mm Sundolitt under betonen - vurderet i henhold til tegninger. Blok 32\n17 SIDE 17 AF 26 Kælder - Kældergulv - blok 17 - er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 60 mm letklinker under betonen. - Kælderydervægge - blok 17 og øvrige ydervægge i opvarmede kælderafsnit under blok 6, 11 og 12 - mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. - Kælderindervægge - blok 6 og 11 mod uopvarmede dele af kælderen. Kældervægge er ikke isoleret. - Kældergulv - blok 3,6,7,8,9,10,11 og 12 - er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 60 mm letklinker under betonen. Forslag 13: - Montering af indvendig ventileret isoleringsvæg på kælderydervæg mod jord i blok 17 med 100 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret over terræn. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. Forslag 15: - Montering af indvendig ventileret isoleringsvæg på kælderindervæg - blok 6 og blok 11 - med 100 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Forslag 19: Forslag 20: - Fjernelse af eksisterende kældergulv - blok 3,6,7,8,9,10,11 og 12 - og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. - Fjernelse af eksisterende kældergulv - blok 17 - og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet.\n18 SIDE 18 AF 26 Ventilation Ventilation Indskolingen ventileres ved et balanceret anlæg Anlægget er styret via CTS og er i drift fra 7 til 15 på hverdage. Hallen ventileres ved balanceret anlæg styret via CTS. Den øvrige del af bygningerne ventileres ved naturlig ventilation Indgangspartiet, aula og kontorer ventileres ved et balanceret anlæg placeret på loftet. Anlægget er af fabrikat Emil Neckelmanns Maskinfabrik og er fra bygningens opførselsår. SFO - Blok 23: Bygningen - blok 23 - ventileres ved naturlig ventilation SFO - Blok 24: Bygningen - blok 24/25 ventileres ved naturlig ventilation SFO - Blok 32: Bygningen ventileres ved et balanceret anlæg af typen Exhausto 3.5 i henhold til tegninger Anlægget er fra 1999 og udstyret med vandbåren varmeflade og varmegenvinding i form af krydsveksler. Ventilatorene er remtrukne F-hjul og kan køre med variabel luftmængde i 2 trin Anlæggene er i drift fra kl 7 og styres via 16. Varme Varmeanlæg Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført som direkte anlæg, med vand i fordelingsnettet. Der er blandekredse flere steder i bygningen styret via CTS og manuelt indreguleret. SFO - Blok 23: Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført som direkte anlæg, med vand i fordelingsnettet. SFO - Blok 24: Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført som direkte anlæg, med vand i fordelingsnettet. SFO - Blok 32: Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført som direkte anlæg, med vand i fordelingsnettet.\n19 SIDE 19 AF 26 Varmt vand Forslag 9: Forslag 16: Varmt brugsvand produceres i 2 stk kaskade forbundne 800 l varmtvandsbeholdere, isoleret med 30 mm mineraluld - beholderne er placeret i kælderen under blok 3 formentlig i forbindelse med omklædning til hallen og gymnastiksalen. Varmt brugsvand - til blok 6-12 produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Redan placeret i varmerum i kælderen i blok 6. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/8" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfoss UP N 150 placeret i varmerum i kælder under blok 6. På varmtvandsrør og cirkulationsledning omkring varmtvandsbeholdere i kælder under blok 3 er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 105 W. Pumpen er af fabrikat GrundfossUPS Efterisolering af varmtvandsbeholder med 75 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. SFO - Blok 23: Forslag 33: Varmt brugsvand produceres i 100 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm mineraluld. Efterisolering af varmtvandsbeholder med 75 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. SFO - Blok 24: Forslag 42: Varmt brugsvand produceres via rørvandvarmer placeret i kælderen. Udskiftning af rørveksler med en isoleret pladeveksler. SFO - Blok 32: Da der ikke var adgang til bygningen er det vurderet at det varme brugsvand produceres i 50 l varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm mineraluld svarende til opførselsåret og bygningens anvendelse.\n20 SIDE 20 AF 26 Fordelingssystem Forslag 3: Forslag 5: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør er i gennemsnit udført som 1 1/2" stålrør isoleret med 30 mm isolering. Rørene er ført i kælder samt i ingeniøergange. Der er nogle meter uisolerede varmefordelingsrør udført som 2" stålrør samt komponenter i varmerummet i kælderen blok 6. På varmefordelingsanlægget - på blandekreds 1 i kælder under blok 9 - er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfoss På varmefordelingsanlægget - på blandekreds 2 i kælder under blok 9 - er monteret en gammel pumpe med trinregulering med en effekt på 135 W. Pumpen er af fabrikat Grundfoss På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfoss Magna På varmefordelingsanlægget - på blandekreds i blok 17 - er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 500 W. Pumpen er af fabrikat Grundfoss UPE F. Det antages at denne kreds også leverer varme til blok 18. Isolering af uisolerede varmefordelingsrør og uisolerede komponenter med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Montering af 2 nye automatisk modulerende cirkulationspumper på varmefordelingsanlæg i varmerummet under blok 9. Det vurderes at pumperne kan udskiftes til pumper med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2. Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2 med rustfri pumpehus. Forslag 26: Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. SFO - Blok 23: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør er udført som 3/8" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. SFO - Blok 24: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør er udført som 3/8" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.\n21 SIDE 21 AF 26 SFO - Blok 32: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør er vurderet udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. På varmefordelingsanlægget er monteret en nyere automatisk trinstyret pumpe med en effekt på 50 W af typen Grundfos UPE Automatik Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. SFO - Blok 23: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. SFO - Blok 24: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. SFO - Blok 32: Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Vedvarende energi Varmepumper Grundet den lave pris er det vurderet at der ikke vil være rentabilitet i at opsætte solfangere eller varmepumper. I forhold til alternativ energi kan solceller på sigt være interessante idet disse vil kunne udnytte energien til el - som om sommeren vil kunne leveres til elnettet selvom skolen ikke er i drift her. for nærværende er solcellerne fortsat dyre men dette vil formentlig indenfor en rimelig årrække være faldet markant.\n22 SIDE 22 AF 26 El Belysning Forslag 1: Forslag 7: Forslag 18: Forslag 23: Belysningen i multirum ved blok 11 består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Belysningsanlæggene i undervisningslokalerne samt store dele af gange og øvrige rum (Undtagen blok 18) består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene i undervisningslokalerneog gang i blok 18 består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene i hallen består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene i gymnastiksalen består af gamle 1 og 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen kan reguleres manuelt. Der er ingen dagslysstyring. Det anbefales at opsætte kombineret bevægelsessensorer og on/off dagslysregulering på de eksisterende belysningsanlæg i alle klasselokalerne. Alternativt bør det overvejes at udskifte alle armaturerne til nye med bedre reflektorer, T5 rør eller LED rør, hvor spole tabet elimeneres, hvorved der vil kunne spares 20% af energiforbruget i forhold til det nuværende. 2Dette er en væsentligt dyrere løsning hvorfor der i nærværende rapport er foreslået opsætning af styring. Opsætning af bevægelsesmeldere til styring af belysningen i idrætshallen. Det anbefales at opsætte bevægelsesmelder til belysningen i gymnastiksalen til automatisk tænd og sluk af belysningen når hallen ikke er i brug. I blok 18 er belysningsanlæggene nye med højfrekvente forkoblinger. Det anbefales at koble bevægelsesmeldere til disse. SFO - Blok 23: Belysningsanlæggene i klublokalerne består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Der er ikke stillet forslag til udskiftning da drifttimerne er begrænsede - men det bør overvejes hvorvidt armaturerne kan udskiftes med nye armaturer med enten T5 rør/led rør med elektroniske forkoblinger. SFO - Blok 24:\n23 SIDE 23 AF 26 Belysningsanlæggene i blok 24 og 25 - de oprindelige pedel og inspektørboliger - består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene i mellembygningen består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere i rummene. Forslag 39: Opsætning af bevægelsesmeldere til styring af de ældre armaturer i blok 24 og 25. Alternativt kan udskiftes med nye armaturer med T5 rør eller LED rør - ligeledes koblet til bevægelsesmeldere. Ved alternativet vil elforbruget kunne reduceres med op til 25% grundet elminering af tabet til konventionelle glimttændere. Denne type belysning er den der er monteret i mellembygningen. SFO - Blok 32: Forslag 43: Belysningsanlæggene i SFO lokalerne består armaturer med glimttændere. Der er ingen dagslysstyring. Udskiftning af armaturerne med nye armaturer med T5 rør og HF forkoblinger eller LED rør samt bevægelsesmeldere. Vand Toiletter SFO - Blok 24: Der er installeret toiletter med 1 skyl. Forslag 40: Det anbefales at udskifte toiletter med højt vandforbrug til toiletter med 2-skyl og lavt vandforbrug.\n24 SIDE 24 AF 26 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1961, 1958 og 1999 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 0 m² Erhvervsareal ifølge BBR: m² Opvarmet areal: m² Anvendelse ifølge BBR: Undervisning Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Fjernvarme: 0,55 kr. pr. kwh Koldt brugsvand: 35,00 kr. pr. m³ El: 2,00 kr. pr. kwh Fast afgift: ,00 kr. pr. år\n25 SIDE 25 AF 26 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.\n26 SIDE 26 AF 26 Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Yderligere oplysninger kan fås på Læs mere Energikonsulent Firma: TRE-FOR Energi A/S Adresse: Kokbjerg Kolding Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.


Billige Kerto Strøer – DK’s bedste udvalg på nettet\nDe fleste netshops giver heldigvis mange forskellige billige leveringsmodeller til kerto strøer. En favorit iblandt mange er i vore dage afhentningssteder, så du selv har mulighed for at hente dine produkter på et selvvalgt tidspunkt. Muligheden er altså ret bekvem, og typisk tillige den mindst kostelige mulighed for levering.\nDu kunne på samme måde forsøge at bestille levering til dit hus eller til adressen på dit arbejde. Leveringsmetoden viser sig af og til en smule dyrere, men ydermere vældig enkel med kerto strøer online. Den mest letkøbte fragttype er dog at hente produkterne selv, som dog er betinget af at du er nærved online webshoppens byggemarked, eksempelvis Harald Nyborg, Jem og Fix, Bauhaus eller Silvan.\nLeveringstiden på kerto strøer er selvfølgelig ualmindeligt vigtig såfremt man står og skal bruge produkterne med det samme, og i det øjemed er det bestemt på sin plads at vi dobbelttjekker det forventede leveringstidspunkt på kerto strøer. Flere firmaer på nettet – fx Jem og Fix, Bauhaus, Silvan og Harald Nyborg – frembyder billig 1 dags fragt på deres primære varenumre online, som dog er betinget af at bestillingen realiseres forud for et aftalt tidspunkt, sådan at de har mulighed for at nå at få pakken sendt afsted inden logistikmedarbejderne holder fyraften.\nNogle få online outlets sikrer levering uden beregning på kerto strøer online, men typisk er det kun gældende hvis man aftager for en fastsat sum. Som alternativ kunne man udse dig den billigste fragtform, som gerne vil være at få dem til at bringe produkterne til et udleveringssted.\nDe store webbutikker tildeler afhentning hvor du bestiller billig kerto strøer online men selv henter i byggemarkedet. For eksempel XL-Byg, Stark, Harald Nyborg, Silvan, Bauhaus, 10-4, Bygma, Davidsen og Jem og Fix. Byggecentrene giver bl.a. click-and-collect på kerto strøer i følgende områder:\nRoskilde, Helsingør, Vanløse, Fredericia, Hvidovre, Tårnby, Kalundborg, Hillerød, Søborg, Birkerød, Frederiksberg, Kolding, Lyngby, Silkeborg, Nærum, Randers, Lystrup, Højbjerg, Korsør, Greve, Nakskov, Taastrup, Horsens, Brønshøj, Struer, Svendborg, Lillerød, Ølstykke, Aarhus, Haderslev, Risskov, Frederikssund, Værløse, Ringsted, Ishøj, Glostrup, Stenløse, Holstebro, Thisted, Nyborg, Kokkedal, Hedensted, Albertslund, Nørresundby, Grenaa, Tilst, Slagelse, Farum, Varde, Rønne, Vejle, Nykøbing Falster, Skive, Haslev, Holbæk, Rudersdal, Sønderborg, Brøndby, Brabrand, Gladsaxe, København, Viborg, Esbjerg, Herning, Vordingborg, Brønderslev, Middelfart, Næstved, Herlev, Hjørring, Frederiksværk, Jyllinge, Solrød Strand, Valby, Gentofte, Frederikshavn, Allerød, Hobro, Charlottenlund, Odder, Hørsholm, Rødovre, Virum, Køge, Dragør, Skanderborg, Vallensbæk, Ikast, Ballerup, Aabenraa, Odense, Åbyhøj, Hedehusene, og Aalborg, .\nKlik-og-hent af kerto strøer er en mulighed i samtlige områder af Danmark: Fyn (Østfyn, Nordfyn, Vestfyn, Midtfyn, Sydfyn), Sjælland (Lolland, Østsjælland, Falster, Bornholm, Midtsjælland, Amager, Vestsjælland, Nordsjælland, Hovedstaden, Sydsjælland) og Jylland (Syddanmark, Sønderjylland, Østjylland, Sydjylland, Midtjylland, Nordjylland, Vestjylland).\nVed kig i tallene fremstår det markant, at folk som regel efterspørger bl.a. kerto strøer online og kerto strøer tilbud. Derudover oplever man jævnligt netshoppere søge bl.a. kerto strøer priser, billig kerto strøer samt køb kerto strøer, foruden de velkendte byggemarkeder som 10-4, Bauhaus, Stark, Bygma, Harald Nyborg, XL-Byg, Jem og Fix, Silvan og Davidsen.\nDet er ekstremt ukompliceret for alle at lave prissammenligning på billige kerto strøer online på tværs af shops på nettet, og med det motiv har flere forretninger på nettet været presset til at at stampe udsalgspriserne på kerto strøer drastisk, og endda yde portofri levering.\nDet kan dog til hver en tid vise sig lønnende at undersøge et par forskellige netbutikker efter tilbud og rabatter på kerto strøer online forinden du handler, sådan at du er tryg ved at modtage den mest billige pris. Kig ikke blot på de velkendte byggekæder som 10-4, Harald Nyborg, Bygma, Davidsen, XL-Byg, Jem og Fix, Stark og Silvan.\nDu bør bare ikke overse, at når en e-handler frembyder billige kerto strøer online til salg for en tilbudspris der er mystisk attraktiv, burde det ofte være et bevis på en falsk netshop. Handler med kort er ikke desto mindre omfavnet af en ordning, hvilket begunstiger køber imod svindlende internet firmaer.\nGenerelt tilråder vi handler med kort eller mobilbetaling. Som et alternativ kunne du udnytte et tilbud fra fx ViaBill, forudsat du agter at afdrage pengene til kerto strøer over en periode. Dette fås normalt i specialiserede netshops, men ikke de udbredte byggecentre som eksempelvis Stark, XL-Byg, 10-4, Harald Nyborg, Silvan, Davidsen, Bauhaus og Bygma.\nVed kig i statistikkerne er det markant, at netshoppere mange gange kigger efter eksempelvis kerto strøer online og billig kerto strøer. Man ser desuden som regel online shoppere efterspørge blandt andet køb kerto strøer, kerto strøer tilbud og kerto strøer priser.\nTrustpilot leverer helt fine løsninger til at eksaminere en lang række nuværende kunders evalueringer og derved er det at foretrække, at du efterforsker online butikkens vurderinger før du shopper billige kerto strøer online.\nFacebook resulterer i desuden en række fornemme muligheder for at få indblik i internet shoppens pålidelighed. I øvrigt ses endda e-forretninger som tilbyder kunderne at afgive en bedømmelse af købsoplevelsen, som også bør benyttes til at fornemme tilfredsheden hos kunderne.\nFør folk handler billige kerto strøer online i en e-butik kunne man uden tvivl læse webshoppens handelsbetingelser, men det er mange gange et omfattende projekt, især hos de gængse byggemarkeder som Bauhaus, XL-Byg, Stark, Harald Nyborg, 10-4, Jem og Fix, Davidsen, Silvan og Bygma.\nEt nemmere alternativ kunne derfor være at kontrollere hvorvidt online butikken er godkendt af e-mærket, fordi det almindeligvis er et tegn på at online shoppen respekterer gældende dansk lovgivning, tillige med at e-firmaet jævnligt evalueres af fagfolk der har nøje kendskab til retningslinjerne.\nDesuden giver det dig genvej til hjælpende service, for så vidt du møder problemer i processen med din bestilling af kerto strøer. Dertil er det en hjælp at du er vidende om de mest betydningsfulde regler der er gældende for købet af kerto strøer online, som fx hvilken bytteret internet forhandleren garanterer.\nDerfor er det ydermere vigtigt, at man til enhver tid sikrer ens ordrekvittering, således man altid vil kunne dokumentere købet af kerto strøer, hvad end man handler hos Davidsen, Bauhaus, Silvan, Bygma, Stark, Harald Nyborg, Jem og Fix, XL-Byg eller 10-4.


Kør-selv-rejse til Cubas bedste snorkelsteder | C&C Travel\nDu er her: Lande > Cuba > Rejser > Rejse CU34BEG\n14 dages rejse: 3 nætter Havana, 2 nætter Viñales, 3 nætter Maria La Gorda, 3 nætter Cabo de San Antonio, 1 nat Havana\nNyd den cubanske kultur, natur og det fascinerende liv under havets overflade i Havana, Viñales, Maria La Gorda og Cabo de San Antonio i egen bil.\nDagene i Havana flyver af sted, for her er nok at lave! Besøg spændende museer og nyd byens særlige atmosfære. I egen bil kører du videre til Viñales, der er et af de mest naturskønne områder i Cuba. På den flade dalbund dyrkes der bl.a. tobak og bananer, og små vandløb risler gennem markerne. Store grønklædte kalkstensklipper stritter op af jorden, og giver Viñales-dalen sit særprægede udseende. Køreturen går videre til Maria La Gorda, hvor du kan nyde det caribiske hav – både over og under havoverfladen. Her er rigtig gode snorkel- og dykkermuligheder, og solnedgangen over havet kan opleves fra den flotte sandstrand. Videre til den vestlige spids af Cuba hvor Cabo San Antonio ligger. Et skønt og næsten uberørt sted, med en afslappet stemning, en skøn strand og et smukt landskab. Tag på tur til Paulino- og La Sorta-grotterne eller Guanahacabibes Nationalpark. Rejsen slutter af med en overnatning tilbage i Havana.\nMaria La Gorda - Cabo de San Antonio\nCabo de San Antonio - Havana\nDag 3: Havanas herlige bygninger og musik\nSå skal du ud at opleve mere af dette fantastiske land. Hent din bil, sæt dig bag rettet og kør afsted. At have sin egen bil på Cuba er fantastisk. Der er ikke særlig mangle biler, så trafik møder du næsten ikke. Der er derimod mangle blaffere - cubanerne, som skal på arbejde eller hjem. Statsansatte SKAL give dem et lift, men turister bestemmer selv. Tag måske en ældre dame med, og hun gengælder med at vise vej - der er ikke mange vejskilte på Cuba! Kør roligt, du er på ferie og der er mennesker, køer, cykler og huller på vejene. På vejen til Vinales kan du køre ind til Las Terrazas - en lille landsby i et skønt natur område. Du kan nyde omgivelserne, gå en lille tur og måske spise frokost på Restaurant El Romero, som har en super smuk beliggenhed og serverer alletiders, økologisk vegetarisk mad.\nDag 5: Viñales smukke dal\nDag 6: Velkommen til Maria La Gorda\nI dag skal du videre til Maria la Gorda, hvor det skønne, caribiske hav og den flotte strand venter på dig.\nMaria La Gorda ligger ud til det skønne, caribiske hav og har en flot strand med gode snorkle- og dykkermuligheder. Du kan rigtig komme ned i gear, slappe af på stranden og slentre lange ture. Det er ikke mange bekymringer, du behøver at gøre dig her!\nDag 7-8: Skønt hav ved Maria La Gorda\nI Maria la Gorda kan du sidde og kigge på vandet hele dagen og glem ikke solnedgangen på stranden. Nyd havet, her er rigtig god snorkling og hele 50 dykkersteder, der ligger på mellem 5 og 30 meter. Her kan du lave vægdyk, komme ind i grotter og se rigtig mange koraller. Her er også barracuda, snapper, havskildpadder og Cubas største koloni af Black Coral. Nogle af dykkerstederne har lidt spøjse navne: Det tabte paradis, Admiralen, Piratens anker og Marias bryster... Har du brug for lidt afveksling, så kan du tage til Guanahacabibes National Park ca. 10 km væk, hvor du kan kigge på natur, fugle, krokodiller m.m.\nDag 9: Velkommen til Cabo de San Antonio\nI dag går turen videre til Cabo de San Antonio, som ligger ret isoleret helt ude på den vestlige spids af øen Cuba.\nDag 10-11: Cabo de San Antonios uberørte natur\nCabo San Antonio er et næsten jomfrueligt område for dig, der vil nyde naturen, flot strand og rolige omgivelser. Besøg stranden Las Tumbas, som er en af områdets bedste. Her vil du rigtig føle, at du er i Caribien. Slap af på stranden og gå dig en tur i nærområdet – de flotte blomster og træer sætter rammen om det smukke landskab. Vil du på udflugt, kan du udforske Paulino- og La Sorta-grotterne, hvor der ifølge legenden har boet to piger, som blev forvandlet til en slange og en krokodille, eller Guanahacabibes National Park, hvor du kan kigge på natur, fugle, krokodiller m.m.\nUpgradefra 1195,- kr.pr. personpr. dag\nUpgradefra 1172,- kr.pr. personpr. dag\nVilla Maria La Gorda ligger i isolerede og fredfyldte omgivelser ud til det caribiske hav som er...\nVilla Cabo de San Antonio er et hyggeligt hotel, der ligger i grønne omgivelser med kig til...\nFlyrejse Danmark - Havana t/r.\nTransfers fra/til lufthavn med bil/minibus.\n8 dages billeje til rundrejsen.\nIsoleret på den vestlige spids af Cuba ligger Cabo San Antonio. Et næsten jomfrueligt område for dig, der vil nyde naturen, flot strand og rolige omgivelser. Besøg stranden...\nMaria La Gorda ligger ud til det skønne, caribiske hav og har en flot strand med gode snorkle- og dykkermuligheder. Hele 50 dykkersteder på mellem 5 og 30 meters dybde danner...\nAfrejse i følgende periode 17 aug 2019 - 30 aug 2019\nAfrejse i følgende periode 01 nov 2019 - 29 nov 2019


Frankrig: Et nytårsaften fast i en karrusel ved 50 meter fra jorden - TELES RELAY\nHOME " internationalt Frankrig: I Rennes ligger et nyt år fast i en karrusel på 50 meter fra jorden\nFrankrig: I Rennes ligger et nyt år fast i en karrusel på 50 meter fra jorden\nTELES RELAY 1 januar 2019\nOtte Rennais brugte nytårsaften i et vakuum ved 50 meter over fastlandet i en god tur rundt for et teknisk svigt. Calvary varede mere end ni timer for nogle af dem.\n"Det var lang, det var koldt, det var skræmmende," Antoine fortalte, 23 år, pakket ind i et tæppe, venter på nedstigningen af sin kæreste Lea.\n"Jeg troede ikke, jeg kunne gå ned en dag. Det er meget traumatisk, "insisterede han.\nSyv andre mennesker, herunder fem mindreårige 13 til 17 år, fik Antoine fast i "BomberMaxxx" en gigantisk arm 52 målere, der driver en gondol i luften, på karneval downtown Rennes .\nTuren skulle vare kun et par minutter. Men på mandag 31 december til 20H30 blokerede armen pludselig og tog sin otte passagerer fange. Da karrusellen stoppede, "vi hørte gnister, en stor støj af skrot, vi forestillede os værst. Jeg var bekymret for, at sikkerheden på selerne ville mislykkes, "sagde Béatrice, mor til Louna, 13, der tilbragte otte timer i luften.\nIfølge ejeren af den fyldte gang Alexandre Thinel er det "et nyt stykke, der har givet slip og er stoppet". "Det er en teknisk hændelse, der aldrig er sket før. Heldigvis er det sikkert for kunderne. Det eneste problem er at få dem ned, "sagde han.\nBrandmændene skulle gennemgå en række gange, før de formåede at udvinde hvert af ofrene sikkert. Et team bestående af fem specialiserede brandmænd fra Grimp (Hazardous Response and Reconnaissance Group) forsøgte først at klatre op på glædelig runden på jorden.\nMed den store skala af 30 meter forblev der kun 22 meter at gå. Men øvelsen viste sig hurtigt for farlig. Det var derfor nødvendigt at opfordre Dragon 50-helikopteret til den civile sikkerhed, der ligger i Granville i den engelske kanal.\nLidt før midnat har denne løftet en redningsmand på karruselkurven. Derefter kunne en anden redningsmand komme med ham fra jorden takket være strengene. Derefter tilbragte de lange timer, der udrustede hver af passagererne med en sele og installerede en rappelleringsenhed.\n- "stor frygt"\nI mellemtiden undersøgte familier, brandmænd, politibetjente, EMS-medarbejdere og kommunale embedsmænd deres indsats fra bunden.\n"Fra tid til anden, vi har lidt stress," indrømmede Kerriguy Nathalie, mor til Leo, der vendte 17 år 1er af januar. "Han havde ikke sin telefon, men han sendte mig en besked, han ville have, at jeg skulle komme," sagde hun. "Han var nødt til at tilbringe juleaften med os."\nVed midnat kaster alle i en sjov atmosfære. Vi opvarmer ved bistroen ved siden af, hvis chef betaler en kaffe tur til brandvæsenet.\nEn anden dreng ved navn Leo er også fast i bilen ... hælder i baren, deres mødre indse, at deres søn født tre dages mellemrum, og at de havde mødt de sytten barsel tidligere .\nTil 01H30 eksploderer et slagsmål mellem demonstranter og kunder ved foden af karrusellen, og alle hoster på grund af tåregas.\nLidt efter 04H00 går den første passager endelig ned. Hans ankomst bliver mødt af en applausrunde fra de tilskuere, der stadig er til stede.\n"Det har været ret godt, men i de sidste par timer er det begyndt at få en masse stress. Dette er det første store skræl i mit liv, "sagde Nicolas, 47 år efter at have sat fod på jorden. "Næste år bliver jeg hjemme med petits fours og champagne. Eller jeg fisker efter ænder! "\nDen sidste person trådte på 06H00 om morgenen.\nDenne artikel opstod først på https://actucameroun.com/2019/01/01/france-a-rennes-un-nouvel-an-coince-dans-un-manege-a-50-metres-du-sol/\nHilsner fra præsidentens nytårsrepublik, IDRISS DEBY ITNO\nSenegal: Macky Sall annoncerer universel adgang til elektricitet i 2025


"In to the heaven"\nOmend at destilleriet i dag er lukket, findes og udgives der stadig meget gamle editions. Vi har fundet en fra den ufhængige og meget anerkendte aftapper Gordon & Macphail.\nSherry noter med stærke frugtsmag - melon og røde æbler. Tørt touch med urte aromaer.\nRet sødlig med smag af egetræ og humle. Nogle elementer udvikler lyng (honning).\nDenne Malt whisky er fra det nu lukkede St. magdalene destilleri, som var et Lowland destilleri i byen Linlithgow. Whisky'en er destilleret i 1975 og modnet på fad indtil aftapningen i 2010. Flasken og kassen som den er i, kommer i perfekt stand.\nSe en video fra det nu lukkede destilleri HER\nSt Magdalene, eller Linlithgow, som det også blev kendt som, var et stort destilleri, der indtog en førsteklasses position mellem Unionskanalen og jernbanelinjen. Destilleriet havde ikke kun fordel af sine egne skinnesider, men også af sin egen kaj, hvor kul og koks blev landet for at fyre op under St. Magdalenes destillationsapperater. Vand fra Unionskanalen blev brugt til køling, selvom procesvand blev hentet fra en artesisk brønd på stedet.\nDa det til sidst blev erhvervet af DCL, var St Magdalene et relativt stort destilleri med 14 washbacks, fem stills (to wash'es; tre low wines), tre worm tubs, 19 lagerhuse og kapacitet til at producere over 1 million liter alkohol om året. På tidspunktet for whiskyforfatter Alfred Barnards besøg i det 19. århundrede noterede han nogle 'meget gamle' whisky lagret i lagrene, destilleret i 1875 og 1877, og nogle ældre. Han ville have været overrasket over alderen på nogle af dem der er tilgængelige i dag, omend i begrænsede mængder.\nSelvom det meste af destilleriets whisky var bestemt til blanding, er det blevet aftappet af uafhængige under både mærkerne St Magdalene og Linlithgow. Diageo frigav to officielle aftapninger som en del af sin Rare Malts-serie i 1990'erne-en 23-årig 1970-årgang og en 19-årig 1979-årgang. En 30-årig aftapning ved navn Linlithgow blev også frigivet i 2004 som en del af Diageos særlige udgivelser for det år.\nPå et tidspunkt var Linlithgow hjemsted for fem destillerier, og selvom det var St. Magdalene, der overgik dem alle, er dets whiskyproducerende dage væk.\nSt Magdalene blev bygget i midten af 1700-tallet af Sebastian Henderson for at modsætte sig opførelsen af Bulzion-destilleriet, der dukkede op et par år tidligere. Henderson havde lejet jorderne i St. Magdalene's Cross -klosteret af grevinden af Dalhousie for at bygge destilleriet.\nI 1798 købte destilleriet og provosten Adam Dawson, der allerede drev det tilstødende Bonnytoun -destilleri, St. Magdalene. Downsons virksomhed voksede hurtigt, så St. Magdalene absorberede det oprindelige Bonnytoun -sted og strakte sig over 10 hektar jord.\nSt Magdalene forblev i familieeje indtil begyndelsen af det 20. århundrede under A&J Dawson, som blev inkorporeret som et aktieselskab i 1895.\nI 1912 stod A&J Dawson under intens konkurrence og et fald på markedet,som så medførte konkurs. Virksomheden blev købt af likvidatorerne af Distillers Company Ltd (DCL) og licenseret til William Greer & Co.\nTo år senere blev det et af de originale fem destillerier bestående af skotske maltdestillatorer sammen med Rosebank, Glenkinchie, Clydesdale og Grange destillerier.\nDCL fortsatte driften af St. Magdalene i hele det 20. århundrede, selvom destilleriet blev et af ni permanent lukket af virksomheden i 1983.\nDestilleriet blev renoveret til beboelseslejligheder i begyndelsen af 1990'erne, selvom dets maltestald og ovn, der er registreret som C -fredede bygninger, forbliver. St Magdalenes pagodetag er den sidste påmindelse om stedets destilleringsarv.


Japanske smage til de skandinaviske smagsløg – Magasinet fra AGA\nJapanske smage til de skandinaviske smagsløg\nHvordan fastholder man den delikate smag af det japanske køkken i et frosset produkt? Kan man masseproducere mad uden at gå på kompromis med kvalitet og fødevaresikkerhed? Og er det muligt at skabe et produkt til et nordisk marked, der respekterer de mangeårige traditioner i den japanske madkultur?\nDisse er blot nogle af de spørgsmål, der blev stillet, da AGA besøgte sin kunde Naoi Group – en japansk fødevareproducent baseret i Stockholm. Naoi Group blev grundlagt af Kyoko Naoi i 1986, og virksomheden leverer autentiske, japanske retter til det svenske marked. Virksomhedens speciale er japanske dumplings eller gyoza, som den producerer i sit nyligt tilbyggede, ultra-moderne anlæg i Vällingby, lige uden for Stockholm.\nFra stewardesse til virksomhedsejer\nKyoko Naoi fortæller, at hun flyttede til Sverige i 1982, og at hun tidligere har arbejdet som stewardesse. Hun blev slået af manglen på friske japanske produkter i sit nye land, og det tog ikke lang tid for hende at starte sin egen virksomhed, som importerede japansk mad.\nI 25 år har Naoi Group importeret produkter til sushi-barer og restauranter, før virksomheden startede sin egen produktion og fik indflydelse på dagligvarehandlen i 2007. I dag fokuserer virksomheden udelukkende på sin in-house produktion af japansk mad til svenske restauranter, grossister og forbrugere.\nGyoza serveres med en dipsauce baseret på soja og vineddike.\nNaoi Group blev grundlagt af Kyoko Naoi i 1986, og virksomheden leverer autentiske, japanske retter til det svenske marked. Virksomhedens speciale er japanske dumplings eller gyoza, som den producerer i sit nyligt tilbyggede, ultra-moderne anlæg i Vällingby, lige uden for Stockholm.\nLisa Green, som er Naoi Groups chef for kvalitet og fødevaresikkerhed, er en lidenskabelig madelsker, der flyttede til Stockholm fra Akron, Ohio, i USA, for 23 år siden.\n“Noget, der virkelig slog mig ved de nordiske lande er, at folk her elsker mejeriprodukter og saucer”, siger Green. “Søde saucer er meget mere udbredt i Nordeuropa, end hvor jeg kommer fra”, siger Naoi, og er enig. “I Japan bruger vi mirin eller risvin i madlavningen, så det er egentlig ikke nødvendigt at tilføje en sød sauce eller servere en dessert.”\n“Det eneste, vi taler om i denne virksomhed er mad – hver dag, hele tiden”, griner de.\nSpecialister i dumplings\nSelvom Naoi Group også producerer edamame-bønner (umodne sojabønner i bælg) og yakiniku (en japansk ret lavet af grillet kød), er virksomhedens specialitet dumplings. Naoi Groups eget mærke, MenMen dumplings, er baseret på en traditionel japansk gyozaopskrift. De indeholder en lille mængde sojasauce og salt, og bliver typisk serveret med en sauce baseret på sojasovs og eddike. MenMen dumplings bliver dampet, før de fryses ned, og de kan steges, tilberedes i mikrobølgeovnen, dampes eller koges i suppe direkte fra fryseren.\nFrysningen gør at produkterna holder den høje kvalitet. Den otte meter lange kryogene tunnelfryser får sine fryseegenskaber fra flydende kvælstof.\nGreen forklarer, at deres dumplings er fremstillet udelukkende af friske råvarer og indeholder ingen kunstige konserveringsmidler. Desuden siger hun, at alle sorter af dumplings har et højt vegetabilsk indhold, og at selv køddumplings faktisk er fyldt med næsten 80 procent friske grøntsager.\n“Hvidkål er en fantastisk ingrediens med sit høje indhold af antioxidanter, mens vandkastanjer tilføjer en god sprødhed til konsistensen”, siger hun.\nNaoi tilføjer, at dumplings er en fødevare, der er perfekt egnet til at blive frosset ned – en proces, der sker på Naoi Group ved hjælp af en Merlin MT kryogen tunnelfryser leveret af AGA.\nMerlin – en lynfyser i fuld kontrol\nI 2014 igangsatte Naoi Group et projekt for at ombygge sit anlæg i Vällingby. Dette har resulteret i en fuldstændig automatiseret produktionsproces, med undtagelse af emballagen, som stadig sker med håndkraft. AGA har været involveret i at støtte ombygningen af anlægget fra start til slut – ikke mindst igennem installationen af den nye tunnelfryser, som har været i brug siden maj i år.\nLars-Åke Hansson, AGA’s Account Manager med ansvar for Naoi Group, forklarer, at denne type fryser sikrer et frosset produkt af høj kvalitet samt energieffektiv drift, sammenlignet med andre typer lignende nitrogen- og koldluftfrysere.\nDen otte meter lange tunnelfryser får sin frysekapacitet fra flydende nitrogen. Fryseren forsynes med flydende nitrogen fra en vakuumisoleret gastank. Den flydende nitrogen tilføres via et vakuumisoleret rør. Mængden af nitrogen, der tilføres, afhænger af, hvor kold fryseren skal være og hvor meget produkt der kommer ind i frysetunnelen. Hansson forklarer, at AGA har gennemført omfattende tests på Naoi Groups produkter på deres testfaciliteter i Helsingborg.\nDen hurtige fryseproces gør at strukturen i råvarerne bevares.\n“Vi beder typisk nye kunder om at give os prøver af deres produkter, så vi kan teste dem for at finde den bedste fryserløsning til deres behov”, siger han. I 2015 blev tre forskellige slags MenMen dumplings testet på AGAs facilitet.\n“Ved at opvarme deres dumplings til en realistisk produktionstemperatur og derefter fryse dem ned, var vi i stand til at fastslå Naoi Groups behov med hensyn til størrelsen af tunnelen, samt forbruget af flydende nitrogen, siger Hansson.\nDet tager i øjeblikket mellem 11 og 13 minutter for dumplings at passere igennem tunnelen, afhængigt af fyldet. På denne tid bliver en dumplings temperatur reduceret fra +85 °C til -18 °C.\nHansson forklarer, at det ville være muligt at nedfryse dumplings hurtigere, men at Naoi Group valgte denne proces for at opretholde formen af deres dumplings.\n“Med AGAs fryseteknologi sker processen meget hurtigt for ikke at give tilstrækkelig tid til, at strukturerne inde i maden bliver brudt ned”, siger Hansson. “Dette forhindrer væsketab og reduktion af smagen, der ellers ville kunne forekomme i en langsommere fryseproces.” “I stedet bliver hele smagen sikkert indkapslet inde i de færdige dumplings”, afslutter han.\ngoyza, MenMen dumplings, Naoi Group, Tunnelfryser


Fars julegave i år - Julepakke\nFars julegave i år\n07/12-2020 08/12-2020 julepakke 0 Kommentarer\nHvad skal man dog finde på at give far i julegave? Han ønsker sig aldrig noget, så det hele er op til gavegiveren selv. Det kan være en udfordring, men her er en julegaveide, som vil være til gavn for alle i husholdningen hele året rundt.\nDet rationelle julegavevalg\nHvis far er typen, som gerne holder et vågent øje med, hvad radiatoren står på, eller hvad gulvvarmen er indstillet til af temperatur, så er det nok fordi, far nødigt vil have sig en forskrækkelse i form af en høj varmeregning. Så hvorfor ikke sørge at det ikke sker? Årets julegave til far er en fast lav varmeregning fremover. Far skal med andre ord have sig en billig varmepumpe. En varmepumpe vil udnytte varmen i luften eller jorden til at opvarme boligen, så radiator og gulvvarme ikke skal arbejde så hårdt, og det vil kunne ses på varmeregningen.\nDa der er tale om en julegave, skal far naturligvis kunne holde helt fri, så det med at installere varmepumpen skal far slet ikke bekymre sig om. Det er en del af gaven, at der kommer en installatør og sætter varmepumpen i gang.\nVarmepumper fås i mange prisklasser, men det må godt være en billig varmepumpe, uden den dog bliver for billig. For der er ingen tvivl om, at man kan købe en varmepumpe for billigt. Hvis kvaliteten på varmepumpen ikke er i orden, vil besparelsen ved at bruge den være minimal. Og hvis den i øvrigt ikke fungerer ordentligt og skal have service, bliver det hurtigt noget bøvl. Derfor er det vigtigt at vælge en god varmepumpe, som passer til opgaven.\nIdet varmepumpen trækker varmen ud af luften/jorden, betragtes en varmepumpe som en grøn løsning, der er sund for miljøet. Så det er en gave, man med god samvittighed kan give far til jul.\n← Få inspiration til julegaveidéer\nSådan finder du den perfekte julegave til din mor →\n10/05-2021 11/05-2021 julepakke 0


Tyv stjal bil med nøglerne i: Overså dette – Ekstra Bladet\n28. feb. 2020 kl. 12:10\nEn biltyv havde overset en vigtig ting, da han stjal en varebil med nøglerne i\nEn biltyv blev fældet af en GPS i en varebil, som tyven havde stjålet. Arkivfoto: Jens Dresling\nDa en biltyv torsdag formiddag kom forbi en varebil med nøglerne i på en byggeplads i Ebeltoft, så vedkommende sit snit til at stjæle bilen.\nMen så let skulle det alligevel ikke gå.\nEjeren opdagede tyveriet en time senere, hvorefter han ringede til politiet. Ejeren kunne til politiet oplyse, at der var en GPS monteret i varebilen, og derfor kunne ejeren følge bilens færden og lede politiet på rette vej.\nEn patrulje, som havde ejeren i røret hele tiden, stødte på motortrafikvejen omkring afkørslen til Rønde på bilen, så betjentene standsede den stjålne bil.\nBag rattet sad en 29-årig mand, som var frakendt kørekortet og virkede påvirket af stoffer. Han blev anholdt kl. 11.05 og sigtet for biltyveri, narkokørsel og kørsel uden førerret.\nNu endte det godt for ejeren af varebilen i denne sag, men sådan er det ikke altid. En ny undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring viser, at mange danskere faktisk har prøvet at efterlade bilen tændt eller med nøglen i tændingslåsen.\nI undersøgelsen svarer mere end hver tredje af de adspurgte, at de har forladt deres bil ude af syne i tomgang eller med nøglen i tændingen, og det kan være ganske risikobetonet at gøre, for forsikringen dækker ikke nødvendigvis, hvis bilen bliver stjålet.\n- Hvis man efterlader bilen i tomgang eller med nøglerne i tændingen, stiger risikoen for, at den bliver stjålet. Det bliver anset som grov uagtsomhed, og så er det ikke sikkert, at forsikringen dækker. Jeg kan godt forstå, at det er dejligt at komme ud i en varm bil, men det forudsætter jo, at biltyven ikke er kørt med din bil, siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring, i en pressemeddelelse om undersøgelsen.\nHver tredje dansker har begået denne fejl: Forsikringen dækker ikke


Juniorerne hjemme spejder – Vedbæk-Nærum Gruppe\nUlve program 1.halvår 2020\nGruppeleder: Lise Foged\nGruppeassistent: Niels Foged\nEnhedsleder Bæverne: Sigrid Jørgensen\nEnhedsleder Ulvene: Mads Housø\nEnhedsleder juniorerne: Jonas Sørensen\nEnhedsleder Troppen: Mathias Ladegaard\nLeder Troppen: Laurids Aeppli\nGrundet Corona-epidemien så kan vi jo desværre ikke mødes og afvikle det planlagte program. For os junior-spejdere går det ud over det projektforløb som skulle være i gang nu i foråret 2020, hvor I selv skulle vælge emne.\nMåske du også går og savner lidt spejd i hverdagen. Da vores tirsdagsmøder er aflyst indtil tidligst 10. maj, så vil vi gerne tilbyde, at du kan tage mærket ”Hjemmespejd” indtil vi kan mødes igen:\nDet er ganske frivilligt, men vi håber selvfølgelig, at du vil deltage. Du skal lave mindst 12 point ved at løse opgaver, som du selv vælger fra listen nedenfor. Hvis du laver 3-5 point om ugen, så passer det nogenlunde med en indsats, der tidsmæssigt svarer til et spejdermøde.\nDu må gerne løse opgaverne sammen med dem, du allerede tilbringer din Corona-isolation sammen med. Det kunne være far, mor, søskende, en nær ven eller de kammerater som du kommer i gruppe med i skolen. Aftal med dine forældre, hvad de finder forsvarligt. Du kan også løse dem alene med undtagelse af at tænde bål. Dette skal selvfølgelig gøres sammen med en voksen.\nNår du tager et billede og sender det som angivet i opgaverne, så vil vi sætte pris på at du eller andre personer ikke er med på billedet med ansigt, da vi gerne vil vise det her på hjemmesiden, og det må vi ikke gøre det med personbilleder. Dette er for at passe på dig. Hvis du er med på billedet, så er det godkendt alligevel, men det kommer så ikke på hjemmesiden.\nOpgave nr. Opgave Hints Point\n1 Bind et råbåndsknob og et flagknob med 2 sokker i forskellig farve – tag et billede og SMS det til 30758919sammen med dit navn. Hvis du ikke kan huske dine knob, så mail til Nicolai og han sender dig vores lille ulvehæfte om pionerarbejde. Knobene kan også googles. 1\n2 Skriv dit navn og ordet ”HJEMMESPEJD” med SPEJD-koden og SMS det til 30758919. Hvis du ikke kan huske SPEJD-koden, så mail til Nicolai og han sender dig vores skriv om koder. Koden kan også googles. 1\n3 Snit en snobrødspind – tag et billede og SMS det til 30758919 sammen med dit navn. 1\n4 Løs følgende dobbeltkode (Først kodet med JUNIOR-koden og derefter med A-K-koden): ”JGU UVWZÆÅ. JRCGÅ AK LZ ØWAÅK TAW ØKAÅKG KZÅØFAIØXQFGÅWG ZIGW. JZBØGW WZEÆBAZ ÆI XÆÅKGW.” SMS løsningen til 30758919 sammen med dit navn. Løs i omvendt rækkefølge: først A-K-koden derefter JUNIOR-koden. JUNIOR-koden er kodeordskoden med kodeordet JUNIOR. (Andre steder kaldes Frimurerkoden for junior-koden) Hvis du ikke kan huske koderne, så mail til Nicolai og han sender dig vores skriv om koder. 3\n5 Lyt til denne lydfil med morsekode: Afkod meddelelsen og SMS den til 30758919 sammen med dit navn. Hvis du ikke kan huske morse-nøglen, så mail til Nicolai og han sender dig vores skriv om koder. Nøglen kan også googles. Hvis du mangler lydfilen, så mail til Nicolai og han sender den til dig. 3\n6 Print et egnet kort ud og indtegn en eller begge af ruterne: Fra dit hjem til skolenFra dit hjem til spejderhytten Tag et billede af kortet og SMS det til 30758919 sammen med dit navn. Kort kan forholdsvist nemt printes fra både krak og google maps. Der er også mange andre gode muligheder på nettet. 2\n7 Byg et tårn af ting på dit værelse, der er højere end dig selv – tag et billede og SMS det til 30758919sammen med dit navn. 2\n8 Forestil dig en spejderleder og lav et sokkedyr, som du synes ligner rigtig godt 😊. Tag et billede og SMS det til 30758919 sammen med dit navn. 3\n9 Læg en person i afløst sideleje. Tag et billede og SMS det til 30758919sammen med dit navn. Tag billedet så ansigtet ikke kommer med, og så kan det komme på hjemmesiden. 1\n10 Bind dit spejdertørklæde op – tag et billede. Bind dit spejdertørklæde med venskabsknuden – tag et billede. SMS begge billder til 30758919 sammen med dit navn. Hvis du ikke kan venskabsknobet så mail til Nicolai og han sender en vejledning. 1\n11 Byg et korthus med bøger i 3 etager. 2\n12 Gå en tur og tag et billede af en fugl i et træ og SMS det til 30758919sammen med dit navn. Det er ofte lidt sværere end man tror, at komme tæt nok på. Held og lykke. 2\n13 Tilbered et måltid til din familie over bål. Tag et godt billede af den færdige mad og SMS det til 30758919 sammen med dit navn. Husk at du kun må tænde bål med en voksen, der tager ansvaret. Dette er en fælles opgave sammen med din familie. 4\n14 Find en geochache tag et billede af cachen og SMS det til 30758919sammen med geocachens ID nummer og dit navn. Geochache-app’en er gratis for alle ”normale” geocaches. Det kræver at man laver et login via en mail-adresse. Dette skal du gøre sammen med dine forældre, så de kan tage stilling til din færden på nettet. 3\n15 Lav en film på 2 minutter, hvor du tænder et bål med én tændstik, som vi har øvet det til spejd, og SMS filmen til 30758919 sammen med dit navn. Denne aktivitet må du kun lave efter aftale med dine forældre, og hvor der er en voksen til stede. Husk at man kun må tænde bål på et egnet bålsted. Husk at starte med småt, og derefter større og større. Kan kombineres med opgave 13. 3\nNicolai vil prøve at svare så hurtigt som muligt på alle henvendelser, men der kan gå op til en dag før du får svar, da Nicolai både har et arbejde om dagen, nogle gange sover om natten og har en familie.\nGod spejd! Har du spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte os.\nVi glæder os til vi ses igen,\nMorten og Nicolai\nLørdage i lige uger 9.00-12.00


Tog Maastricht - Calais | Køb billige togbilletter og find togtider | Trainline\nTog fra Maastricht til Calais\nDen gennemsnitlige tid at rejse fra Maastricht til Calais med tog er 6t 45m over en afstand på omkring 271 km. Der kører normalt 13 tog om dagen fra Maastricht til Calais, og billetter starter fra 50 €.\nTogtider fra Maastricht til Calais\nTjek de næste tog, der afgår fra Maastricht til Calais for den tir 23 feb. For den fulde togtidsplan eller for at søge efter et senere tidspunkt eller dato, klik her.\n08:48 15:22 6t 34m, 5 togskift\n09:48 15:28 5t 40m, 3 togskift\n11:48 17:13 5t 25m, 4 togskift\n11:48 17:24 5t 36m, 3 togskift\n13:48 17:53 4t 5m, 3 togskift\n14:48 19:14 4t 26m, 4 togskift\n14:48 19:28 4t 40m, 3 togskift\n15:48 20:42 4t 54m, 3 togskift\n16:48 22:28 5t 40m, 3 togskift\n17:48 07:18 13t 30m, 4 togskift\nBillige togbilletter fra Maastricht til Calais\nPrisen på togbilletter fra Maastricht til Calais starter ved 50 € envejs for en Standard Class-billet, hvis du bestiller på forhånd. Reservation på dagen er normalt dyrere, og prisen kan variere afhængigt af tidspunktet på dagen, ruten eller klassen.\nDe fleste af togselskaberne i Europa frigiver deres billetter omkring tre til seks måneder i forvejen, og mange af dem kan være billigere, jo tidligere du reserverer dem. Hvis du ved, hvilke datoer du vil rejse på, vil du muligvis kunne få fat i nogle billigere togbilletter fra Maastricht til Calais.§\nVil du vide mere om din rejse fra Maastricht til Calais? Vi har samlet nogle af vores kunders oftest stillede spørgsmål for at hjælpe dig med at planlægge din rejse.\nHvor lang tid tager toget fra Maastricht til Calais?\nDen gennemsnitlige rejsetid med tog mellem Maastricht og Calais er 6 timer and 45 minutter, og der er ca. 13 tog om dagen. Rejsetiden kan være længere i weekender og på helligdage, så brug vores rejseplanlægger på denne side til at søge efter en specifik rejsedato.\nHvad er den hurtigste rejsetid mellem Maastricht og Calais med tog?\nDen hurtigste rejsetid med tog fra Maastricht til Calais er 4 timer and 5 minutter.\nHvor meget koster toget fra Maastricht til Calais?\nTogbilletter fra Maastricht til Calais starter fra kun 50 €, når du forudbestiller dem og er normalt dyrere, når de købes på selve rejsedagen. Priserne kan også variere, afhængigt af det tidspunkt på dagen, den rute og den klasse du bestiller.\nEr der et direkte tog fra Maastricht til Calais?\nNej, der er ingen direkte togforbindelser fra Maastricht til Calais. En rejse fra Maastricht til Calais med tog vil kræve mindst 3 skift.\nHvornår afgår det første tog fra Maastricht til Calais?\nDet første tog fra Maastricht til Calais afgår kl. 07:48. Tiderne og tjenesterne kan variere i weekender og på helligdage.\nHvornår afgår det sidste tog fra Maastricht til Calais?\nDet sidste tog fra Maastricht til Calais afgår kl. 23:48. Tog, der afgår i de tidlige morgentimer eller meget sent om aftenen, kan være sovevogne, og tiderne og forbindelserne kan også variere i weekender og på helligdage.\nHvad er afstanden mellem Maastricht og Calais med tog?\nTog fra Maastricht til Calais tilbagelægger en distance på ca. 271 km under rejsen.\nOplysningerne er beregnet ud fra rutetog tjenester for Maastricht til Calais for en typisk ugedag ved hjælp af tidsplandata for 23.02.2021. I weekender, helligdage eller andre ekstraordinære tider kan færre tjenester være ledig. Billetprisen er fundet af vores kunder på Trainline på 08.02.2021 til rejser på 08.02.2021 og til voksne billetter på økonomi, rabatkort og busrejser udelukket.


Du er her : Hjem > AFHOLDTE ARRANGEM. > 2007 april GP1 - Gilleleje\n1. Grand Prix 2007\n12 vinterrustne surfcastere stillede op til 1. Grand Prix i Gilleleje. Det var frste gang vi skulle at kaste med fire vgtklasser, og prve den nye vgt, 100 gr, som allerede har fet div. genavne, tse vgt, bsse vgt o.s.v. Ydermere er der lavet om p rkkeflgen af vgtklasserne, s vi starter med den tunge vgt 175 gr, og slutter med 100 gr. Der blevkastet 4 kast i hver vgt klasse.\nVejret var supert, fuld sol, og let vind fra sydst til st, baneretningen var syd-nord, s hovedsagelig delvis sidevind.\nFrste runde med 175 gr gav ikke de store overraskelser, men var som man kunne forvente, men bestemt i den gode ende. I anden runde med 150 gr fulgte alle op ved at kaste lidt lngere, dog lige med undtagelse af Ivar der egentlig havde lngde nok, men ikke rigtig kunne beslutte sig til at ramme i midten, alts sdan lidt Karen Jespersensk (hun mangler jo de radikale). I tredje runde med 125 gr fortsatte de gode takter, dog med nogle enkelte undtagelser. Nils Kgedreng forstod ikke hvorfor at han nu kastede nsten 20 m. kortere. Ved nrmere eftersyn viste det sig, at han havde glemt at f centrifugal klodserne ud af hans nye mag hjul, s det var nok forklaringen!!\nPeter Langkjr (Langkaster) havde nu vret ude over 200 m i de frste tre vgtklasser, s det var spndende om han nu her frste gang vi kastede med fire vgtklasser kunne klare over 200 m i alle fire.\n100 gr kastene gik over alle forventninger, 9 ud af 12 havde deres dags bedste med 100 gr. Langkaster kom ud p 206m som s er Dansk Rekord med 100gr, og alle vi andre fik s vores personlige bedste i 100 gr.\nMed det flotte resultat Langkasteren leverede satte han ny Dansk Rekord i tre sammenlagte vgtklasser med 631m, den gamle var 618,73m og tilhrte Niels Brams. Vi vil ogs fremover fre en rekordliste for fire sammenlagte vgtklasser, hvor Langkasteren s har den frste, som er 834m\nAndre bemrkelsesvrdige resultater, er Lars Jrgensen, der var med for frste gang, og kun har trnet en enkelt gang sammen med Rodny. Hans lngste kast var 151m, og han fik noteret noget i alle fire vgtklasser flot. Det bliver spndende at se hvad han kan opn i fremtiden. Bde Jan og Niels fra Kge er nu blevet s stabile, at de fik noget noteret i alle fire vgtklasser, og havde god fremgang. Peter . Har fundet den gamle form frem, og fik sat ny personlig rekord i tre sammenlagt.\nAlt i alt var det et rigtig godt stvne, og alle var enige om at den nye vgtklasse, er kommet for at blive, og der var tilfredshed med at vi startede med de tunge vgte\nxxx = Dansk Rekord. xxx = Personlig rekord, * = Fastspolehjul\nRedigeret den 07-05-2009 10:25 af Erik Thorsbjerg


Cloud-løsninger til statslige og lokale myndigheder | v500 Systems - v500 Systems\naf vækst i regionens IoT-udgifter forventes.\naf cyberangreb i første halvdel af 2019 i Storbritannien\naf smarte byprojekter blev banebrydende af Europa\nPå et tidspunkt hvor det forventes, at lokale regeringer vil gøre mere med færre økonomiske og menneskelige ressourcer,\nCloudmiljøet har vist sig at øge samarbejdet mellem grupper og samfund betydeligt. Tilbyder en mere økonomisk skalerbar løsning, når behovene i dit samfund ændrer sig.\nDatanetværk er potente værktøjer i Smart Cities.\nEn smart by bruger informations- og kommunikationsteknologi (IKT) til at forbedre dens levedygtighed, arbejdsevne og bæredygtighed. Først samler en Smart City information om sig selv gennem sensorer, IoT og nuværende systemer. Dernæst transmitterer de data, der bruger kablede eller trådløse, mobile netværk. For det tredje analyserer den disse data for at forstå, hvad der sker nu, og hvad der sandsynligvis vil ske dernæst.\nGennem dataindsamling, deling og analyse kan en Smart City forbedre flere aspekter. Nogle af kerne- og almindelige brugssager:\nSmart belysning - Spar energi med fjernstyret on-off timing og dæmpning afhængigt af årstiden, uanset om forhold og bevægelsesdetektering\nSmart parkering - Reducer parkeringssøgningstid, brændstofforbrug, CO2-emissioner og overtrædelser af parkering ved at opdage tilgængelige parkeringssport\nSmart transit - I nogle byer advares synshandicappede ryttere om, at deres bus nærmer sig, og buschauffører kan informeres om, at nogen muligvis har brug for hjælp\nSmart affaldshåndtering - Solcelledrevne, smarte affaldsbeholdere kan komprimere affald, hvilket øger deres kapacitet med en faktor på 5. Binge bruger sensorer til at bestemme deres fyldningsstatus; det kan resultere i en 75% reduktion i affaldsindsamling\nSmart måling - Reducer affald eller tyveri af vand og elektricitet med smarte målere, der kan måle og rapportere brug i næsten realtid\nVideo overvågning - Byer kan ikke være smarte, hvis de ikke er sikre.\nRent drikkevand - vi er nødt til at drikke rent vand for vores generelle helbred, fluor i byens drikkevand er afgørende for både tand og sundhed hos børn og voksne\nÉn af Cloud-fordelene eliminerer behovet for virksomheder at prøve at estimere fremtidig infrastrukturbrug.\nElasticitet i skyen.\nHvorfor v500-systemer til lokale regeringsnetværk?\nVores eksperter kan hjælpe råd og lokale regeringer med at drage fordel af smidig, adaptiv og sikker netværksinfrastruktur. Ny digital teknologi såsom Internet of Things (IoT) leverer nye stier til Smart Cities\nVi kan fjerne unødvendig kompleksitet, når vi designer, opgraderer og implementerer omkostningseffektive miljøer, men samtidig leverer bedre responstider, elasticitet, stabilitet og vital sikkerhed. Disse netværksfunktioner kan drage fordel af lokale tjenester, såsom politi, brandvæsen, ambulancetjenester, offentlig transport, skoler og offentlig sikkerhed af beboere i den smarte by.\nSmart Cities Network Infrastructure Solution\nSmart City Network Infrastructure leverer effektivitet, omkostningsreduktion og let adgang til lokale tjenester / information. Det er dog nødvendigt at uplink til Edge Networks for at skabe disse effektiviteter.\nNetværket er blevet platformen\nVi har viden og erfaring med at omdanne virksomheder fra Legacy til Next-Generation Networks med nul nedetid. Vi opnår et handelsledende sæt agile netværksløsninger, der understøtter en række arbejdsbelastninger. Holistic Software Define Networking-løsninger tilbyder accelereret distribution og skalerbarhed.\nAdministreret WAN-tjenester - i den stadigt skiftende og krævende datanetværksverden har vi den know-how, evner til at understøtte og styre global kompleks netværksinfrastruktur. v500-systemer leverer en ensartet brugeroplevelse og pålidelig ydeevne til netværksmiljøer\nAdministreret LAN Services - vi kan opretholde kontinuerlige tjenester ved 99.999% oppetid for dit LAN. Vi fusionerer vores systemintegration og ekspertise for at transformere og styre hele din netværksinfrastruktur.\nAdministreret SDN-tjenester - en enorm løsning sparer ikke kun din tid, reducerer arbejdskraft og omkostninger forbundet med køb, installation, konfiguration og vedligeholdelse af netværksudstyr. SDN leverer et lavere COXNUMX-fodaftryk til din virksomhed og fungerer som en stabil platform for alle virtualiserede enheder\nAdministrerede forbindelsestjenester - fremskynde strømmen af vigtige data, samtidig med at kvaliteten og sikkerheden leveres. Vores ekspertise og support til tilslutning inden for LAN, WAN, Wireless og IoT vil muliggøre intelligent og skalerbar netværksinfrastruktur.\nLokale regeringer, der mangler cyberforsikringer, er udsat for enorme økonomiske tab. Ifølge Gallagher kostede vellykkede cyberangreb den lokale regering i gennemsnit 430,000 £\nDen nye tendens inden for Smart City-programmer har fået fart i byer over hele verden. Den overordnede plan er at bruge teknologi til at fremme effektivitet, bedre udnyttelse af ressourcer og bedre oplevelser for byens beboere og besøgende. Ved at drage fordel af nye teknologier som f.eks. IoT-tilsluttede enheder, kan byer reducere omkostningerne, forbedre sikkerheden og tackle problemer som øger trafikbelastningen. I stedet kan de tilskynde til offentlig transport og forbedre borgernes oplevelse.\nAccelerer tempoet i, og bring Smart Cities til det næste niveau med Cloud agile Services og IoT Smart Sensors.


Replik Arkiv · Reel ligestilling\nEt tilbageslag for ligestillingen på Københavns Universitet\n9. februar 2015 9. februar 2015 Tobias Petersen Ingen kommentarer handlingsplan, Københavns Universitet, kønsdiskrimination, ligestilling, Ralf Henningsen\nKøbenhavns Universitet har fremlagt en ny handlingsplan, der skal øge antallet af kvindelige ansatte. En ny handlingsplan skal sikre, at\nDerfor bliver små kønsforskelle til store historier\n4. februar 2015 4. februar 2015 Tobias Petersen Ingen kommentarer Christer Thrane, forskelle og ligheder, forskning, ligestilling, små forskelle\nKønsforskningen fokuserer mere på forskelle end på ligheder, siger norsk professor. Dr. Polit i sociologi og professor ved Høgskolen i Lillehammer Christer\n4. februar 2015 30. november 2015 Tobias Petersen 3 kommentarer diversitet, Kvinfo, mangfoldighed, Nina Groes, normer, reklamer, værdier\nSkal vi til at sige ‘hen’ i Danmark?\n29. januar 2015 29. januar 2015 Tobias Petersen 1 kommentar hån, hen, Henrik Marstal, hun, inklusion, kønspolitik, Politiken\nHvor skal vi hen, du? Feministisk debattør vil have danskerne til at sige ‘hen’. Feminist og debattør Henrik Marstal argumenterer


Le 19 March 2019, 11:48 dans Humeurs • 0\nDet uruguayanske land er et land, der elsker fodbold meget. I løbet af verdensmesterskabet spillede skolen et spil og lad os føle sig dybt. De små fans sætter på trøjerne og lad os se den særlige taknemmelighed inden tv-serien. Vil de være fødslen af den næste bold konge! Har vi en chance for at se ham på retten for at bringe os et vidunderligt spil? Så vi giver dig også den nye Billige Fodboldtrøjer for første gang, lad disse små fans sætte på.\nUruguayas landslag frigjorte den nye Uruguay trøje i hjemmet og væk i 2019. Den uruguayanske jersey er velkendt, og det blå tema er det samme. I det næste spil vil Uruguay bære denne nye jersey til at deltage, denne jersey vil bringe dem held og lykke.\nDesignet af den nye trøjer er inspireret af det uruguayanske flag. Det er domineret af himmelblåt og hvidt, og den uruguayanske fodboldforbunds badge tilføjes til brystet. Det ikoniske design symboliserer den "blå trøjer " som æren af det bedste hold i Sydamerika. Nuværende spillere i Uruguay omfatter Luis Suarez, Diego Godin og Fernando Muslera.


OSS-NANTONG Gaoya STÅLSTRUKTUREN CO., LTD.\nDu er fremstilling fabrikken eller handelsselskab?\nVi er fremstilling fabrik. Du er velkommen til at besøge os på noget tidspunkt. I værkstedet,det har en komplet avanceret udstyr system til fremstilling af stålkonstruktioner og paneler. Så vi kan sikre den gode kvalitet og også den konkurrencedygtig pris.\nHvorfor vælge dig?\nSiden kommer ind på det internationale marked, vi er blevet partnere i mange udenlandske handel companies.Partner fra Israel sagde,”Vi vælger du ikke kun på grund af pris og kvalitet,men også dit ansvar og oprigtighed, der fortjener at være min pålidelig ven.”\nHvad med din kvalitetskontrol?\nFørst,vores produkter har bestået CE EN1090 og ISO9001:2008,hvilket betyder, at vores produkter er blevet testet af den tredje party.And før ibrugtagning produktion,alle de råvarer skal testes i advance.During produktion,Vi har en række forarbejdning indeksere dokumenter, arbejdere gennemføres i overensstemmelse med standarder og overvåges af kvalitetskontrol personnel.After produktion,vi har ingeniører til at kontrollere kvaliteten og tage ansvar for dette.\nHvordan at få et tilbud fra dig?\nDu kan kontakte os når som helst via e-mail, WhatsApp, Skype og andre måder,og give os nogle grundlæggende oplysninger,såsom specifik størrelse af bygningen,størrelsen og mængden af døre og vinduer,det materiale, du vil bruge til vægge og roof.After der,Vi kan give dig en omtrentlig pris i 30 minute.If du behøver at vide flere detaljer,lad os diskutere mere.\nKan du tilbyde design service?\nJa,Vi har en ingeniør team og kan designe for dig i henhold til dine requirements.Architectural tegning,struktur diagram,behandling detalje tegning og installation tegning vil blive gjort, og lad dig bekræfte andet tidspunkt af projektet.\nLeveringstiden afhænger af størrelsen og mængden af building.Generally inden 30 dage efter modtagelsen af payment.And dellevering er tilladt for stor ordre.\nHar du tilbyder service til installation?\nYes.We har også en installation hold abroad.Firstly,installation tegninger vil blive givet inden varerne ankommer til destinationen port.If du har brug for,Vi kan arrangere ingeniører til at gøre instruktionen på projektet site.For store projekt og kundernes krav,vi kan levere en hel projektteam.\n30% depositum og 70% balance før afsendelse.