Réseaux et branchements basse tension souterrains en lotissement - PDF\nDownload "Réseaux et branchements basse tension souterrains en lotissement"\n1 Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans les guides SéQuélec, faite sans l'autorisation du comité est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d'autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées (Loi du 1er juillet 1992 art. L et L 122-5,et Code Pénal art.425). ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE FFIE SERCE FEDELEC UNA3E-CAPEB FNCCR CONSUEL Référence : GP 03 Réseaux et branchements basse tension souterrains en lotissement Le présent document ne se substitue pas aux normes et règles en vigueur. Ce guide présente les techniques et matériels à utiliser pour la conception et la réalisation des réseaux et des branchements individuels à puissance limitée dans les lotissements en conformité avec le référentiel ERDF. Les destinataires du guide sont : - les Maîtres d'ouvrage de Décision (MOAD) : sur le choix du type de raccordement (dérivation sur réseau existant, direct d'un poste HTA/BT existant ou nouveau) ; - les Maîtres d'ouvrage de Réalisation (MOAR) : appui aux chargés d affaires pour la commande de matériels et le contrôle de la réalisation, règles aux entreprises qui réalisent des travaux pour le gestionnaire du réseau de distribution ; - les bureaux d'études ; - les lotisseurs qui assurent l assistance à maîtrise d ouvrage pour les ouvrages basse tension intérieurs aux lotissements, au nom et pour le compte d ERDF. Ils doivent à ce titre respecter la convention passée avec ERDF et son CCTP qui fait référence à ce guide pratique. La demande de raccordement (remise de l Avant Projet Sommaire par le lotisseur) n'est pas traitée dans le présent guide. Les codes constitués de sept chiffres successifs notés de la façon suivante "xx xx xxx" correspondent aux numéros d articles des matériels ERDF. Règlementation La réalisation des réseaux et des branchements souterrains est soumise à de nombreux textes réglementaires fixant en particulier les conditions de pose, les couvertures minimales des câbles, les distances entre les différents réseaux des concessionnaires (voir annexe 1). Les documents réglementaires et/ou normatifs sont sujets à révision et les utilisateurs du présent document sont invités à appliquer les arrêtés, textes et normes en vigueur au moment de la conception du projet. Les principaux textes de référence sont : L'arrêté technique du 17 mai 2001 commenté dans l'ute C , "Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie" ; La norme NF C d octobre 1996 et ses annexes ; "Réseaux de distribution d'énergie électrique" ; La norme NF C de février 2008 ; "Installations de branchement à basse tension". SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n2 Sommaire 1. RESEAUX BASSE TENSION Conception Calcul des sections de câbles 4 2. BRANCHEMENTS Paliers de puissance Formule de calcul de la chute de tension Liaison au réseau Dérivation individuelle Schémas électriques de branchement Câbles de branchement Panneau de contrôle 8 3. CIRCUIT DE TELEREPORT 8 4. MISE A LA TERRE DU CONDUCTEUR NEUTRE DU RESEAU Règle générale Valeur de la prise de terre globale du neutre BT pour un lotissement comprenant un poste HTA/BT 9 5. DOSSIER DE BRANCHEMENT MATERIELS Câbles de réseau, de branchement et de téléreport Fourreaux Matériels de raccordement au point d'alimentation du réseau Matériels d'émergence de réseau Matériels de mise à la terre du neutre du réseau Matériels de dérivation souterraine de branchement Raccordement de la liaison au réseau des branchements Matériels de sectionnement protection des branchements Matériels de téléreport MATERIELS AU POINT DE LIVRAISON Panneaux de contrôle Choix des compteurs, disjoncteurs et fusibles MISE EN ŒUVRE DES MATERIELS Câbles de réseau et de branchement Matériels de sectionnement protection des branchements Repérage des câbles Contrôle et réception de l ouvrage réalisé par le lotisseur GLOSSAIRE 26 ANNEXE 1 TEXTES REGLEMENTAIRES 27 ANNEXE 2 EXEMPLE DE CALCUL D'UN LOTISSEMENT 28 ANNEXE 3 EXEMPLE DE CIRCUIT OU BUS DE TELEREPORT 29 ANNEXE 4 GUIDE D AUTOCONTROLE 30 ANNEXE 5 NOMENCLATURE DES MATERIELS PRECONISES 35 ANNEXE 6 SCHEMA DE CABLAGE DU TELEREPORT POUR UN BRANCHEMENT INDIVIDUEL EN LOTISSEMENT 38 ANNEXE 7 DERIVATIONS INDIVIDUELLES (Schémas et positionnement du panneau de contrôle) 39 ANNEXE 8 DIMENSIONS DES PRINCIPAUX COFFRETS ET BORNES 41 SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n3 1 Réseau Basse Tension 1.1 Conception Les exigences croissantes de qualité exprimées par les clients nécessitent des délais de ré-alimentation courts en cas d'incident sur les réseaux. Ces exigences conduisent à réaliser un tronçonnement régulier du réseau permettant : - L'élimination du tronçon en défaut ; - La reprise de l'alimentation en amont du tronçon en défaut par le départ BT du poste HTA/BT; - La reprise de l'alimentation en aval du tronçon en défaut par mise en place d'un moyen de réalimentation (liaisons provisoires ou groupe électrogène) ; - La reprise des branchements raccordés sur le tronçon en défaut par des câbles provisoires. Ce tronçonnement est rendu possible par la mise en place d'émergences du réseau. Afin de maîtriser les temps d'intervention en cas de défaut : - La puissance globale des raccordements directs sur un tronçon, entre deux émergences de réseau, est limitée à 120 kva (puissance foisonnée) ; - La distance maximale entre les bornes ou les coffrets de branchement et le point d'émergence le plus proche est d'environ 50 mètres ; - Le nombre d'accessoires souterrains installés entre deux tronçonnements est limité à 5 pour les dérivations simples ou doubles de branchement et à 1 pour les dérivations de réseau ; - La distance entre deux émergences doit être limitée à un maximum de 150 m. La figure ci-après illustre ces prescriptions. Maximum 150 m Emergence réseau Emergence réseau Brcht 50 m 50 m Brcht Brcht Brcht Brcht Puissance totale desservie 120 kva Brcht D autre part : - La chute de tension maximale cumulée ne doit pas dépasser 5% en amont du branchement dans un départ BT direct souterrain neuf (entre le tableau BT du poste de distribution publique alimentant le lotissement et l origine du branchement) afin de respecter la valeur réglementaire aux points de livraison de la tension 230 V (+10%, -10%), après application des sections de câbles économiques, - Les émergences doivent être accessibles en permanence depuis le domaine public et de ce fait, ne doivent pas être installées dans les parties privatives non accessibles des lotissements. SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n4 1.2 Calcul des sections de câbles Données nécessaires Les données nécessaires pour le dimensionnement du réseau basse tension d'un lotissement sont : - Un plan parcellaire du lotissement avec les surfaces ou les besoins en énergie des différentes parcelles ; - Un tracé du réseau électrique envisagé. L'annexe 2 illustre ces données Puissances de dimensionnement des parcelles 1 Réseau Basse Tension Les puissances minimales de dimensionnement du raccordement des parcelles sont données dans le tableau ci-après. Surface de la parcelle P = Puissance minimale en kva Jusqu'à m 2 12 de m 2 à m 2 18 > m 2 18 (*) (*) Etude particulière avec le gestionnaire du réseau de distribution afin de déterminer les puissances des points de livraison Ce dimensionnement est à prendre en compte, que les parcelles soient vendues nues ou construites, quel que soit le mode de chauffage des futures habitations (électrique ou non) et le mode de raccordement (monophasé ou triphasé) Pondération des puissances des parcelles En un point donné du réseau, la somme des puissances desservies en aval de ce point est à pondérer d'un coefficient inversement proportionnel au nombre des parcelles alimentées. Le tableau ci-après donne ces coefficients de pondération. Nombre d'utilisateurs situés en aval de la section considérée Coefficient 2 à à 9 0,78 10 à 14 0,63 15 à 19 0,53 20 à 24 0,49 25 à 29 0,46 30 à 34 0,44 35 à 39 0,42 40 à 49 0,41 50 et au-dessus 0,38 SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n5 1 Réseau Basse Tension Caractéristiques techniques des câbles pour réseaux et branchements Les caractéristiques techniques des câbles pour réseaux et branchements sont indiquées dans le tableau ciaprès. Section Câble Aluminium NFC ou équivalent (Section en mm 2 ) Intensité maximale admise (A) Résistances linéiques (W / km) , , , , ,156 Les intensités maximales admises doivent être minorées par les facteurs de correction précisés ci-après, lorsque les câbles enterrés cheminent en parallèle (écartement de 20 cm), avec ou sans fourreau. Cette réduction de capacité est à appliquer uniquement lors d'un parcours commun supérieur à 10 mètres. Nombre de câbles Enterré(s) directement Sous fourreaux 1 câble 1 0,80 2 câbles 0,85 0,70 3 câbles 0,78 0,62 4 câbles 0,72 0, Transit des câbles réseaux Les câbles réseaux sont à âme aluminium et conformes à la NF C ou équivalent. Trois sections de conducteurs sont utilisées avec les limites de transit suivantes (puissance pondérée) : mm² pour un départ de poste HTA/BT alimentant une charge supérieure ou égale à 120 kva et inférieure à 180 kva ; mm² pour un départ de poste HTA/BT alimentant une charge inférieure à 120 kva (section par défaut) - 95 mm² pour les antennes non évolutives limitées à 60 kva Valeur maximale et calcul de la chute de tension dans les câbles réseaux Pour chaque tronçon, la formule ci-après est utilisée pour calculer la chute de tension dans le tronçon considéré : r 1 cos + x sin U(%) = 100 x x S x L U n 2 Avec : r 1 : x : : S : L : U n : résistance linéique du conducteur à la température en service normal ( / km) (voir tableau 1.2.4) réactance linéique du conducteur ( / km), pour les câbles x = 0,08 / km déphasage (cos par défaut égal à 0,928 pour le réseau d un lotissement) puissance apparente transitée (kva) longueur du conducteur (m) tension nominale entre phase (V), par défaut = 400 V Un exemple de calcul d'un lotissement est fourni en annexe 2. SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n6 2.1 Paliers de puissance 2 - Branchements Les branchements doivent être dimensionnés selon l un des paliers de puissance portés dans le tableau ciaprès. Palier de puissance Intensité assignée 12 kva monophasé 60 A 36 kva triphasé 60 A 2.2 Formule de calcul de la chute de tension La chute de tension dans un branchement est calculée avec la formule simplifiée suivante : 1 L u = b I a S Avec : u : chute de tension en volts b : coefficient égal à 1 pour les circuits triphasés égal à 2 pour les circuits monophasés. 1 résistivité des conducteurs en service normal, prise égale à la résistivité à la température en service normal, soit 1,25 fois la résistivité à 20 C, soit 0,023 mm 2 /m pour le cuivre et 0,037 mm 2 /m pour l aluminium. L longueur simple de la canalisation en mètres, S section des conducteurs, en mm 2, Ia courant assigné en ampères. La chute de tension relative (en %) est égale à u U(%) = 100 U 0 avec U V (tension entre phase et neutre). 2.3 Liaison au réseau La liaison au réseau d'un branchement est constituée d'un câble à 4 conducteurs, d une section minimale de 35 mm², aluminium de type NF C ou équivalent. Une liaison au réseau peut servir à l'alimentation de 2 parcelles, et dans ce cas : - La puissance à prendre en compte pour la détermination de cette liaison, est la somme des puissances des 2 parcelles ; - Il peut être nécessaire de choisir une section de câble de branchement de 50 mm² aluminium (voir la capacité des câbles dans le tableau du paragraphe 2.2.4). Afin de laisser une marge suffisante pour la chute de tension dans la dérivation individuelle qui sera réalisée ultérieurement dans chaque parcelle, la chute de tension dans la liaison au réseau est limitée à 1%. Selon ce calcul réalisé avec la formule indiquée au paragraphe 3.2 du présent document, la longueur maximale de la liaison au réseau pour un câble 4 x 35 mm² aluminium est la suivante : - Pour un branchement monophasé de 12 kva : 18 mètres ; - Pour un branchement triphasé de 36 kva : 36 mètres. SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n7 2 - Branchements 2.4 Dérivation individuelle La dérivation individuelle (1) se trouve dans un domaine privé ou dans une enceinte close. Son parcours ne doit pas empiéter sur des domaines privés (terrains et locaux) autres que celui desservi. La détermination du nombre de conducteurs est faite par le gestionnaire du réseau de distribution en tenant compte des besoins de l utilisateur et des caractéristiques du réseau. Le câble est posé sous fourreau. (1) Partie de branchement reliant le point de raccordement au réseau au premier appareil de sectionnement ou de protection du branchement ; ce premier appareil fait partie de la liaison au réseau. 2.5 Schémas électriques de branchement Conformément à la norme NF C , si la disposition des lieux permet de placer le point de livraison dans les locaux de l'utilisateur sans que la longueur de la dérivation individuelle excède 30 mètres, ce branchement est de type 1. Un dispositif de sectionnement protection est installé en général en limite de parcelle, ou si tel n'est pas le cas, de façon à ce que cet équipement soit directement accessible depuis le domaine public sans franchissement d'accès contrôlé. L AGCP est positionné chez le client. Si les conditions d'un branchement de type 1 ne sont pas réunies, le branchement est de type 2. Une borne ou un coffret, contenant le compteur et l'agcp du branchement, est implanté au dos ou à proximité du dispositif de sectionnement protection. Dans le choix de la structure et du positionnement du réseau basse tension, il faut veiller à limiter à 2% la chute de tension sur la totalité du branchement (liaison réseau + dérivation individuelle). Ces données sont déterminantes pour le choix des matériels (voir chapitre 7). Les schémas électriques des branchements de type 1 et 2 sont indiqués en Annexe Câbles de branchement Conformément à la norme NF C , le chute de tension maximale dans l'ensemble du branchement (liaison au réseau + dérivation individuelle) est limitée à 2% Cas des branchements réalisés avec la seule section de 35 mm² avec des conducteurs en aluminium Le tableau ci-après donne la longueur maximale d'un branchement réalisé avec une seule section de 35 mm² et des conducteurs en aluminium Palier de puissance Longueur maximale en m avec du 35 mm² alu et une chute de tension limitée à 2% 12 kva monophasé kva triphasé 72 SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n8 2 Branchements Cas des branchements réalisés avec des sections et des natures de conducteur différentes Si le branchement est constitué de conducteurs différents (branchement aéro-souterrain, utilisation de conducteurs cuivre de section 35 mm² en domaine privé), la chute de tension, limitée à 2%, est calculée à l'aide du tableau ci-après qui indique le pourcentage de la chute de tension par mètre de câble. Palier de puissance Pourcentage de chute de tension par mètre suivant type de conducteur 25² aluminium 35² aluminium 35² cuivre 12 kva monophasé 0,083 0,056 0, kva triphasé 0,042 0,028 0,018 Exemple d'utilisation : Branchement aéro-souterrain, de palier 12 kva monophasé constitué : - en domaine public, de 7 m de câble torsadé 2 x 25 mm² alu + 5 m de câble NF C de 4 x 35 mm² alu ; - en domaine privé, de 30 m de câble U1000R2V 2 x 35 mm² cuivre. Chute de tension dans le branchement = 8 x 0, x 0, x 0,036 = 1.94 % < 2% donc correct en U/U. 2.7 Panneau de contrôle Le positionnement du panneau de contrôle est précisé en Annexe 8. 3 Circuit de téléreport A tout branchement doit être adjoint un circuit de communication entre le comptage et le domaine public. Le présent guide traite uniquement d'un réseau de communication filaire type téléreport. Ce réseau sera susceptible d évoluer lorsque d autres moyens de communication seront déployés. Dans un lotissement, les circuits de téléreport peuvent être individuels ou reliés entre eux par un bus de téléreport collectif. Le choix entre ces deux solutions et le schéma associé au téléreport collectif est réalisé par ERDF. En cas de bus de téléreport collectif (cf Annexe 3) : - Une seule borne ou coffret est équipé d'une embase de téléreport. Cette embase permet de relever les données de l'ensemble des compteurs du lotissement (jusqu'à 99 compteurs). - L'écran du câble du bus est mis à la terre en un point (en général dans la borne ou le coffret qui supporte l'embase de téléreport, voir matériel 6.5). - L'ensemble d'un bus de téléreport (partie collective + dérivations) est limité à 500 m. La longueur du bus en domaine public ne doit pas dépasser 300 m. - Le bus doit comporter un bouclage possible pour assurer un secours en cas de défection d'un tronçon. Si l'importance du lotissement conduit à dépasser les limites précédemment évoquées, plusieurs bus de téléreport collectifs seront mis en œuvre. SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n9 4 Mise à la terre du conducteur neutre du réseau 4.1 Règle générale Le conducteur neutre est mis à la terre à chaque accessoire du réseau, que cet accessoire soit du type souterrain ou en émergence : - A chaque accessoire souterrain de jonction ou de dérivation, la prise de terre est réalisée par un conducteur nu en cuivre. Ce dernier a une section minimale de 25 mm 2 et est disposé en fond de fouille directement en contact avec le sol ; - A chaque émergence (grille d étoilement, fausse coupure, coffret de sectionnement coupure, REMBT), la prise de terre est réalisée de préférence, par une grille 2 x 0,4 mètres posée en fond de tranchée. En cas d impossibilité, elle est constituée de piquets, dont la tête est à 0,8 m de profondeur. Cette mise à la terre doit être effectuée sur le conducteur neutre du câble «arrivée» du poste HTA/BT ; - A l'intérieur d'une émergence réseau, la mise à la terre s'effectue sur le conducteur neutre du câble "arrivée'' du poste HTA/BT" et non sur l'accessoire ; - La valeur individuelle maximale d'une prise de terre du neutre est de 50 ohms ; - Les valeurs des différentes mises à la terre et de leur éventuel couplage doivent être mesurées et leurs valeurs portées dans le rapport d autocontrôle (annexe 5). 4.2 Valeurs de la prise de terre globale du neutre BT pour un lotissement comprenant un poste HTA/BT : Dans une zone urbaine ou périurbaine (avec prises de terre des masses HTA et du neutre BT interconnectées après réalisation), la valeur de la prise de terre globale du neutre BT avant interconnexion doit être respectivement de 5 Ω pour un régime de neutre HTA cible de 1000A et de 15 Ω pour un régime de neutre HTA cible de 300 et 150A. Dans une zone périurbaine ou rurale (avec prises de terre des masses HTA et du neutre BT interconnectées après réalisation), la valeur de la prise de terre globale du neutre BT avant interconnexion doit être de 15 Ω pour un régime de neutre HTA cible de 150A ou à neutre compensé. Dans une zone rurale (avec prises de terre des masses HTA et du neutre BT séparées après réalisation), la valeur de la prise de terre globale du neutre BT doit être de 5 Ω pour un régime de neutre HTA cible de 150A et de 15 Ω pour un régime HTA cible à neutre compensé. Dans les zones où la terre des masses du poste HTA/BT n'est pas connectée à la terre du neutre du réseau BT (zones où la résistance de terre des masses du poste interconnectée à la terre du neutre réseau est supérieure à 2,5 ohms), le couplage entre la terre des masses du poste HTA/BT et la première prise de terre du neutre du réseau BT doit être inférieure à 15%. Dans ces mêmes zones, si un accessoire de jonction ou de dérivation (souterrain) est positionné entre le poste HTA/BT et la première émergence, exceptionnellement le conducteur de neutre ne doit pas être mis à la terre au niveau de cet accessoire. Dans ce cas, il convient de réaliser l accessoire de façon à isoler le neutre de la terre. SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n10 5 Dossier de Branchement 5.1 Constitution du dossier de branchement Le lotisseur soumet pour approbation au Gestionnaire de réseau de distribution un dossier de branchement qui comprend les éléments suivants : - Plan de situation à 1/2000eme ou 1/5000eme - Plan de masse de l opération (échelle 1/500eme ou 1/1000eme) ; - Emplacement du ou des éventuels postes HTA/BT de distribution publique envisagés dans le lotissement ; - Plan de découpage des différents lots à desservir avec leur puissance de dimensionnement ; - Tracé des canalisations électriques projetées (avec mention des autres ouvrages situés à proximité); - Tous les dossiers de calculs électriques avec les liaisons au réseau de branchements; - La liste du matériel employé (nature des conducteurs, coffrets, appareillages, conduits, etc.), avec leur origine (nom du fabricant pour les matériels agréés par le Gestionnaire de réseau de distribution); - Schéma des circuits de communication, y compris les barrettes de dérivations et boîtiers de téléreport établi par le gestionnaire du réseau de distribution; - Le repérage des différents matériels et accessoires (points de livraison, coffrets, etc.); - Information sur le planning prévu de la réalisation des ouvrages jusqu aux mises en service; - Information sur les besoins du chantier (point d alimentation, puissance, etc.). L approbation d'erdf est donnée sur l ensemble de ces éléments. Si un ou des postes HTA/BT sont nécessaires et intégrés à la zone à desservir, ERDF précise leur mode d alimentation HTA ainsi que le tracé des réseaux HTA à l intérieur du lotissement. Après accord d'erdf, ce dernier ou l autorité concédante engage une procédure d approbation du projet (article 49 ou article 50) auprès du service du contrôle des distributions d énergie électrique. 6 Matériels Nota : Une liste complète des matériels est disponible sur le site CNM (Catalogue National des Matériels). 6.1 Câbles de réseau, de branchement et de téléreport Câble de réseau Câble NF C , aluminium avec neutre multibrins recouvert d une gaine plomb : - 3 x x 50 mm² = x x 70 mm² = x x 95 mm² = Câble H-M , aluminium avec neutre massif : - 3 x x 50 mm² électrique = x x 70 mm² électrique = x x 95 mm² électrique = Câble de branchement avec ou sans téléreport Câble NF C ou HM-27/03/139, conducteur de phase en aluminium de section : - 2 x 35 mm² électrique + téléreport sur touret = x 35 mm² électrique + téléreport en couronne = x 35 mm² électrique + téléreport sur touret = x 35 mm² électrique + téléreport en couronne = x 35 mm² électrique sur touret = x 35 mm² électrique en couronne = Câble U1000R2V 2 x 35 mm² cuivre = SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n11 6 Matériels Câble de téléreport Câble de téléreport enterrable Fourreaux En cas d utilisation de fourreau, chaque câble doit être placé dans un fourreau distinct. Les tableaux cidessous indiquent le diamètre minimal des fourreaux à utiliser en fonction des câbles. Lorsque le fourreau qui pénètre dans une habitation est d'un diamètre supérieur à 50 mm, il doit être obturé, après le déroulage du câble, afin d éviter toute pénétration de corps étrangers. - Câbles de réseau BT (NF C ou équivalent) Section du câble (mm²) Diamètre extérieur du fourreau en (mm) 3 x x x x x x Câbles de branchement BT (NF C et HM ou équivalent) Section du câble (mm²) 4 x 35 électrique + téléreport Diamètre extérieur du fourreau en (mm) 75 - Câbles téléreport armés / NF C Type de câble Câble armé 2 x 2 paires + drain Diamètre extérieur du fourreau en (mm) 40 SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n12 6 Matériels 6.3 Matériels de raccordement au point d alimentation du réseau Raccordement dans un poste HTA / BT neuf ou existant Départ monobloc TUR 400A Départ monobloc TIPI 400A Attention : des précautions sont à prendre pour intervenir sur un tableau TUR ( GTE 165) Pour un raccordement sur un départ monobloc du TUR, cosse à poinçonner Alu-cuivre : - C1AU 50 : C1AU 70 : C1AU 95 : C2AU 150 : C4AU 240 : Trousse de raccordement câble : - TROUSSE RACC CAB 3x95 +1x50 : TROUSSE RACC CAB 3x150 +1x70 : TROUSSE RACC CAB 3x240 +1x95 : SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n13 6 Matériels Raccordement à un réseau BT aérien existant SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n14 6 Matériels Raccordement à un réseau souterrain existant Jonction Dérivation Injectée JNI v2006 : JNI v2006 : JNI v2006 : Si raccordement sur un câble papier CPI JNI CPI v2006 : JNI CPI v2006 : JNI CPI v2006 : Jonction Dérivation Coulée JNC v2006 : JNC v2006 : Le conducteur de neutre est mis à la terre au niveau de l accessoire à l aide d un kit de mise à la terre (ou éventuellement d'une grille de terre avec cosse). Dans les zones, où la terre des masses du poste HTA/BT et la terre du neutre du réseau BT sont séparées, si une dérivation est positionnée entre le poste HTA/BT et la première émergence, le conducteur de neutre ne doit pas être mis à la terre au niveau de l'accessoire. Dans ce cas, il convient de réaliser l accessoire de façon à isoler le neutre de la terre. SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n15 6 Matériels 6.4 Matériels d émergence de réseau Borne CGV fausse coupure pour câble de réseau 50 à 240 mm² avec équipement complet Schéma électrique 1 réalimentation M12 et 2 dérivations individuelles 16 à 35 mm² 2 câbles réseau 50 à 240 mm² 2 branchements directs 16 à 35 mm² Borne CIBE Grand Volume (CGV) équipée d une grille de fausse coupure triphasée + N comprenant : - 2 arrivées réseau 50 à 240 mm² départs branchement direct 16 à 35 mm² départs protégés 16 à 35 mm² réalimentation M Borne CGV fausse coupure pour câble de réseau 50 à 240 mm² avec emplacements libres La borne CGV fausse coupure pour câble de réseau 50 à 240 mm² avec emplacements libres dispose en équipement fixe de 2 arrivées câble réseau de 50 à 240 mm² et de 2 départs directs pour branchements triphasés. Ces équipements fixes peuvent être complétés en installant des modules REMBT G3 sur 2 emplacements libres. Les possibilités d installation de ces modules REMBT G3 sont détaillées par constructeur ci-après. Borne CIBE Grand Volume (CGV) équipé d une grille de fausse coupure triphasée + N comprenant : - 2 arrivées réseau 50 à 240 mm² départs branchement direct 16 à 35 mm² réalimentation M emplacements libres SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n16 1 er emplacement 2 éme emplacement 1 er emplacement 2 éme emplacement 6 Matériels Schéma électrique du matériel de fabrication Michaud 2 emplacements libres pour installation de modules REMBT G3 Possibilités d installation sur le 1 er emplacement libre (le plus à gauche) : - 1 ensemble de 4 modules de réseau RRD , ou, - 1 ensemble de 4 modules de branchement départ protégé triphasé RBP tri 60 A, ou, - 1 ensemble de 2 modules de branchement départ protégé monophasé RBP mono 60 A ou, - 1 ensemble de 4 modules de branchement départ direct RBD câbles réseau 50 à 240 mm² 2 branchements directs 16 à 35 mm² 1 réalimentation M12 répartie sur l ensemble de la grille Possibilités d installation sur le 2ème emplacement libre : - 1 ensemble de 2 modules de branchement départ protégé monophasé RBP mono 60 A, Schéma électrique des matériels de fabrication MAE Cahors, Seifel et GME Mecelec Nexans 2 emplacements libres pour installation de modules REMBT G3 2 câbles réseau 50 à 240 mm² 1 réalimentation M12 2 branchements directs 16 à 35 mm² Possibilités d installation sur chacun des emplacements libres : Avertissement : Les emplacements libres ne sont représentés sur le schéma qu'à titre informatif, leur position réelle sur les matériels dépend du constructeur - 1 ensemble de 4 modules de réseau RRD ou , ou, - 1 ensemble de 4 modules de branchement départ protégé triphasé RBP tri 60 A, ou, - 1 ensemble de 2 modules de branchement départ protégé monophasé RBP mono 60 A, ou, - 1 ensemble de 4 modules de branchement départ direct RBD 35. SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n17 6 Matériels Rappel des codets des modules REMBT G3 Ensemble de 4 modules réseau RRD : Ensemble de 4 modules réseau RRD : Ensemble de 4 modules branchement direct RBD 35 : Ensemble de 4 modules branchement protégé RBP monophasé : Ensemble de 4 modules branchement protégé RBP triphasé : Fonction étoilement sur câble réseau 150 mm² Schéma électrique 1 câble réseau 50 à 150 mm² 2 ou 3 branchements directs 16 à 35 mm² 1 réalimentation M12 En borne CIBE - 1 borne CIBE équipée d'une grille d'étoilement (1 arrivée mm² et 3 départs mm²) ; OU - 1 borne CIBE sans équipement ; grille d'étoilement CIBE (1 arrivée mm² et 3 départs mm²) ; SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n18 6 Matériels 6.5 Matériels de mise à la terre du neutre du réseau Kit MALT du neutre pour accessoires souterrains (JNI, JNC) : Kit de raccordement MALT du neutre BT sur accessoires en émergences (coffrets, grilles FC, REMBT,.) : Piquet tracteur 1,00 m : Allonge piquet tracteur 1 m : Piquet de terre acier inox 16 mm 1 m : Piquet en acier cuivré 350 microns 17,3 mm 1 m : Tête de connexion à visser tête fusible pour piquets 16 et 17,3 mm : Tête de connexion à frapper pour : - Piquet 16 : Piquet 17,3 : SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n19 6 Matériels Câble cuivre nu écroui 25 mm² : Câble cuivre nu écroui 29 mm² : Grille de terre en cuivre avec 2 câblettes 50 cm : Câble cuivre isolé U1000 RO2V 25 mm² : Connecteur de dérivation en C, à sertir : - 2 x 25 mm² cuivre : x 29 mm² ou 1 x x 29 mm² cuivre : Cosse à sertir en cuivre 25 à 29 mm², plage 25 de perçage D 8,5 mm : de perçage D 10,5 mm : de perçage D 14,5 mm : PIQUET DE TERRE pour téléreport, LONGUEUR 0,25 m : SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n20 6 Matériels 6.6 Matériels de dérivation souterraine de branchement Dérivation Injectée SDI v2006 : DDI v2006 : Pour une installation en ISOL voir Dérivation Coulée SDC v2006 : DDC v2006 : Pour une installation en ISOL voir Raccordement de la liaison au réseau des branchements La liaison au réseau des branchements peut être raccordée sur des matériels d'émergence (matériels présentés au chapitre 6.4) ou en plein câble par un accessoire de dérivation (matériels présentés en 6.5). 6.8 Matériels de sectionnement protection des branchements Une borne (fixation au sol) ou un coffret (pose en encastré ou en saillie) est implanté en limite de parcelle, directement accessible depuis le domaine public sans franchissement d'accès contrôlé. Cette enveloppe est équipée de coupe circuit afin d'assurer le sectionnement et la protection du branchement alimenté (CCPI). Cet équipement est choisi parmi les matériels portés dans l'annexe 5 ou dans l'annexe 6 du présent guide. 6.9 Matériels de téléreport Lorsque les circuits de téléreport des branchements individuels sont reliés entre eux (bus de téléreport collectif), un dispositif de connexion quatre directions est installé dans chaque coffret ou borne de sectionnement protection. L'Annexe 7 présente le mode de câblage de cet équipement. Dispositif de connexion 4 directions : SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n21 7 Matériels au point de livraison 7.1 Panneaux de contrôle Fourreau à obturer SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n22 7 Matériels des Dérivations Individuelles Choix des compteurs, disjoncteurs et fusibles Tableau de choix des compteurs électroniques Type de compteur Appareil neuf ou recyclé CBE monophasé Multi-tarifs taux plein CBE triphasé Taux plein Tableau de choix des disjoncteurs Type de disjoncteur Différentiel 500 ma type S Non différentiel Bipolaire Calibre 15/30/45 A Calibre 30/45/60 A Tétrapolaire Calibre 10/15/20/25/30 A Calibre 30/40/50/60 A Tableau de choix des fusibles et de la barrette de neutre Type du branchement Type du disjoncteur client In du disjoncteur (A) Fusible AD taille 00 associé Calibre Nomenclature Barrette de neutre taille 00 Bipolaire Tétrapolaire 15/30/45 A 45 AD /45/60 A 60 AD /15/20/25/30 A 30 AD /40/50/60 A 60 AD SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n23 8.1 Câble de réseau et de branchement 8 Mise en Œuvre des Matériels Sur le domaine public ( NF C /A1), sauf prescriptions locales, la profondeur minimale de pose sur la génératrice supérieure du câble est de 0.65m sous trottoir ou accotement et de 0,85m sous chaussée. H mini Remblais 20 cm 5 cm mini 10 cm Grillage avertisseur rouge conforme à la NF T Sable ou équivalent Les tableaux en Annexe 1 donnent les distances minimales à respecter entre réseaux en tracés parallèles et en croisements. Lors du tirage d'un câble de réseau, l effort de traction et les rayons de courbure sont limités aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après : 3x95 + 1x50 mm² 3x x70 mm² 3x x95 mm² Effort de traction maximum sur l âme 1005 dan 1560 dan 2445 dan NF C , diamètre maxi du câble 38,6 mm 48,5 mm 58,7 mm Rayon maximum pendant le tirage (environ 20 fois le diamètre extérieur) Rayon minimum une fois le câble posé (environ 10 fois le diamètre extérieur) 780 mm 980 mm 1180 mm 390 mm 490 mm 590 mm Nota : l Effort de traction maximum sur l âme d un câble téléreport est limité à 50 dan. Protection après pose. Les câbles doivent être protégés sans délai contre les dommages mécaniques susceptibles de survenir après leur déroulage. Pour ce faire la couche de matériau de protection (sable en général) doit être mise en place immédiatement après la pose des câbles et les tranchées doivent être rapidement remblayées. Les câbles et conducteurs non raccordés doivent être capotés. SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n24 8.2 Matériels de sectionnement protection des branchements Les conditions d'installation des matériels de sectionnement et protection des branchements sont résumées ci-après. Pour plus de détails, il convient de consulter le guide Séquélec ''Branchements individuels souterrains et aéro-souterrains à puissance limitée'' Borne fixée au sol pour branchement de type 1 8 Mise en Œuvre des Matériels Coffret encastré pour branchement de type 1 SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n25 8 Mise en Œuvre des Matériels Bornes assemblées pour branchement de type Repérage des câbles Les extrémités des câbles de toutes les émergences réseaux et branchements doivent être munies d un repérage. Etiquette repérage, lot de 50 : Le lotisseur doit fournir un plan de récolement (plan-minute) des ouvrages avant la mise en service. Le planminute donne le relevé précis de la position, à plus ou moins 10 cm, des ouvrages posés (poste, réseau, branchements, accessoires) avec leurs cotations par rapport à des points fixes et durables. Il précise la technique de pose des ouvrages réalisés et des canalisations (tranchée, fonçage, forage dirigé, etc.). Il doit être établi conformément au «Guide de confection des plans-minutes papier». Le plan-minute est remis par le lotisseur, au représentant d'erdf avec l Attestation d Achèvement de Travaux, en trois exemplaires. La qualité du plan minute est évaluée par ERDF. La réception technique des ouvrages ne peut avoir lieu que si la qualité du plan-minute est validée par ERDF. SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n26 8 Mise en Œuvre des Matériels 8.4 Contrôle et réception des ouvrages réalisés par le lotisseur Transfert de responsabilité vers ERDF Avant la réception des ouvrages électriques du lotissement, le lotisseur ou son représentant doit : S'assurer de la conformité de l'exécution en respect des normes et règles en vigueur et du dossier de branchements approuvé ; S assurer du respect de la convention et de son CCTP ; S assurer que tous les points du guide d autocontrôle sont pris en compte et conformes (Annexe 4) ; Fournir les plans minute en 3 exemplaires ; Donner par écrit les valeurs des prises de terre à ERDF (prise de terre individuelle et globale du neutre) ; Prise de terre du poste (Masse HTA, Neutre global et couplage). Pour le transfert de l ouvrage à ERDF, le lotisseur remet au représentant d'erdf, une Possibilité de Mise en Exploitation de l Ouvrage (PMEO) accompagnée du compte rendu d auto-contrôle signé. Ce transfert ne peut se faire, a minima, que par tronçon exploitable au sens de la NF C traduite dans le Cahier de Prescription au Personnel risques électriques ainsi que les documents associés (Code Général des Manœuvres, etc.) Réception de l ouvrage Après réception de la PMEO et des documents associés, le représentant d'erdf réalise à minima un contrôle par échantillonnage des travaux en inscrivant tous les constats sur le document d autocontrôle remis par le lotisseur ou son représentant. Après réception de l AAO, ERDF réalise la déclaration de conformité (article 56), la vise et la transmet à l ingénieur en chef chargé du contrôle. Il est rappelé que toute modification du projet initial soumis à déclaration ou approbation (article 49, 50 ou équivalent) doit être mentionnée par écrit et accompagnée de plans détaillés dans la déclaration de la conformité de l ouvrage Procédure de mise en exploitation de l ouvrage La procédure de mise en exploitation de l ouvrage électrique jusqu aux mises sous tension est réalisée conformément aux règles du Gestionnaire de réseau de distribution. SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n27 9 Glossaire AAO AGCP BT CCPI CCTP CIBE CGV CPI JNI JNC MALT PMEO REMBT Attestation d Achèvement d Ouvrage Appareil Général de Coupure et Protection Basse Tension Coupe-Circuit Principal Individuel Cahier des Clauses Techniques Particulières Coffret Individuel pour Branchement Electrique CIBE Grand Volume Câbles isolés Papier Imprégné Jonction Nœud Injecté Jonction Nœud Coulé Mise A La Terre Possibilité de Mise en Exploitation de l Ouvrage Raccordement Emergence Modulaire Basse Tension SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n28 Annexe 1 Textes Réglementaires Couverture minimum des câbles par rapport à la génératrice supérieure du câble Texte de référence Valeur Prescrite Sous trottoir ou accotement NF C11-201/A1 0,65 m Sous chaussée NF C11-201/A1 0,85 m Distance minimale au-dessus des câbles du dispositif avertisseur Arrêté technique Au moins 0,20 m au dessus du câble (pas exigé si fourreau posé en sous œuvre) A noter : La NF P impose une banquette longitudinale de 0,40m en surface pour la durée du chantier. Distance entre réseaux Assainissement conduites diamètre extérieur 0,7 m Assainissement conduites de diamètre extérieur > 0,70 m Assainissement regards, ouvrages divers Eau potable distribution conduites, accessoires BT, HTA, Eclairage public Texte de référence NF P NF P NF P Arrêté technique du 17 mai 2001 Arrêté technique du 17 mai 2001 Valeur Prescrite 0,40 m en parallèle 0.20 m en croisement 0,50 m en parallèle 0.20 m en croisement 0.20 m 0,20 m 0,20 m BT et bus de téléreport / 0,00 m Gaz Naturel Distribution Arrêté technique du 17 mai ,20 m Chauffage urbain NF C ,20 m si échauffement reste inférieur à 5K 0,50 m si acier Télécommunication Arrêté technique de 17 mai 2001 Arrêté du 10 mai ,20 m Possibilité de réduction à 0,05 m (si fibre optique ou longueur de voisinage < 1 km pour les réseaux filaires) Les réseaux électriques devront être posés à moins de 2 mètres des arbres existants ou à planter et à moins de 1 mètre des arbustes en massifs ou haies existantes ou à planter, conformément aux exigences de la norme NF P 332. SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n29 Annexe 2 Exemple de Calcul d un Lotissement Tronçon Tableau de détermination des chutes de tension dans le départ basse tension Disance (m) Puissance des PDL en kva Nombre de parcelles desservies k pondération S pondérée en kva Im podéré en A Section mm² Chute de tension en % Cumul chute de tension en % Entre P et A x x ,63 98, ,49 0,49 Entre A et B x x ,63 86, ,29 0,79 Entre B et C x ,63 75, ,25 1,04 Entre C et D 60 4 x ,48 1,52 Entre D et E 30 2 x ,12 1,64 Entre C et F 40 6 x ,78 56, ,56 1,60 Entre F et G 40 2 x ,24 1,84 Chute de tension maximale (entre p et G) 1,84% Vérification des sections L'intensité admissible dans le câble de 150 mm², compte tenu de la proximité du second câble, est de 315 A x 0,85 = 267 A. Dans ce câble, la puissance maximale atteinte est de 98 kva, ce qui correspond à 142 A; cette section est adaptée. L'intensité admissible dans le câble de 95 mm² est de 235 A. Dans ce câble, la puissance maximale atteinte est de 56 kva, ce qui correspond à 81 A ; cette section est adaptée. Par ailleurs, la chute de tension maximale cumulée qui est de 1,84 % ne dépasse pas 5% dans le réseau basse tension en amont du branchement ; les sections sont donc également adaptées au sens des chutes de tension. SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n30 Annexe 3 Exemple de Circuit ou Bus de Téléreport Bouclage de secours du bus de téléreport Dispositif de connexion 4D téléreport Câble du bus de téléreport Embase de téléreport disposée sur un des dispositifs de sectionnement protection SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n31 Annexe 4 Guide d Autocontrôle RAPPORT D'AUTOCONTROLE DES OUVRAGES ELECTRIQUES RESEAUX ELECTRIQUES BASSE TENSION N affaire : Libellé :. Adresse :. Commune : L aménageur signataire de la convention d AMOA :... M./Mme Tél. :... Maître d œuvre : M./Mme... Tél. chantier :... Entreprise réalisatrice :... M./Mme. Tél. :... Représentant ERDF : M./Mme. Tél. :. Fax :.. Le maître d ouvrage déclare avoir procédé ou fait procéder aux contrôles visuels, mécaniques et électriques des ouvrages électriques relatifs à l affaire mentionnée cidessus. Il s engage sur la conformité des ouvrages réalisés. Date : Signature de l aménageur signataire de la convention d AMOA ou de son représentant SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n32 Sans objet Conforme Non Conforme Annexe 4 Guide d Autocontrôle Le guide d autocontrôle se remplit par tranche d ouvrage réceptionnée. n d affaire :... Intitulé du lotissement :... Poste HTA/BT :... Départ BT :... FICHE A1 : CONTROLE VISUEL GENIE CIVIL - Réseaux BT, coffrets et bornes réseaux et branchements, CCPI. Contrôle effectué suivant les textes normatifs en vigueur et dans le respect du dossier de branchement Objet de la non-conformité Section des câbles réseaux Section des câbles branchement (liaison au réseau) Type de câbles utilisés Type de fourreaux utilisés Distances de pose des canalisations dans les tranchées avec les autres canalisations Lit de fond de fouille Profondeur de pose des canalisations Rayon de courbure des câbles Matériaux de remblaiement Dispositif avertisseur (couleur et position) Types de coffrets ou bornes utilisés Pose des coffrets réseau (hauteur, emplacement, verticalité, accessibilité, état apparent) Pose des coffrets CCPI (hauteur, emplacement, verticalité, accessibilité, état apparent) Tenue mécanique des coffrets (fixation) Date : Entreprise réalisatrice: Cachet : Signature : SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n33 Sans objet Conforme Non Conforme Sans objet Conforme Non Conforme Guide d Autocontrôle Annexe 4 n d affaire :... Intitulé du lotissement :... Poste HTA/BT :... Départ BT :... FICHE A2 : CONTROLE VISUEL DOMAINE ELECTRIQUE - Réseaux BT et branchements Contrôle effectué suivant les textes normatifs en vigueur et dans le respect du dossier de branchement Objet de la non-conformité Respect du schéma électrique (accessoires, dérivations, ) Raccordement des câbles réseau Raccordement des câbles branchement (liaison réseau) Respect des couples de serrage (têtes auto-cassantes, ) Respect IP2X (longueur à dénuder des conducteurs) Respect IP2X (mise en place des écrans, ) Fiche d identification par accessoire souterrain Conformité de la réalisation des accessoires Prise de terre du neutre dans les coffrets réseau sur câble «arrivée» Repérage des câbles dans le coffret réseau Repérage des CCPI (non du départ BT) Dans coffret CCPI isolation des conducteurs non utilisés Vérification des puissances thermiques dissipées (REMBT,..) FICHE A3 : CONTROLE VISUEL DU CIRCUIT TELEREPORT Contrôle effectué suivant les textes normatifs en vigueur et dans le respect du dossier de branchement Objet de la non-conformité Respect du schéma de téléreport Type de câble téléreport Dispositif avertisseur Emplacement de l embase du téléreport Type de barrette de raccordement Raccordement des paires (bleu clair, blanc) raccordée, (bleu foncé, rouge) en attente Présence du repérage des lots sur la barrette Date : Entreprise réalisatrice: Cachet : Signature SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n34 Conforme Non Conforme Sans objet Conforme Non Conforme Annexe 4 Guide d Autocontrôle n d affaire :... Intitulé du lotissement :... Poste HTA/BT :... Départ BT :... FICHES B1 ET B2 : CONTROLE ELECTRIQUE DES OUVRAGES GENERALITES : Lors des opérations de mesure et contrôle, une attention particulière doit être portée aux points suivants : - L absence de tension, même dans le cas d ouvrages neufs, doit être vérifiée. - Tous les fusibles des coupe-circuits principaux individuels doivent être déposés (dans le cas contraire, l essai entre conducteurs est faussé par les installations clients et de comptage si elles existent, etc.). - L ohmmètre doit être vérifié avant et après la mesure. Remarques : - Pour les circuits de puissance, l ohmmètre doit délivrer une tension continue de 500 V au minimum en circuit ouvert. - Pour les circuits de téléreport, il faut utiliser un contrôleur universel (ou multimètre) en position ohmmètre, celui-ci fournissant une tension inférieure à la valeur acceptable pour ce type de circuit. Pour le contrôle de continuité, il existe également sur le marché des matériels de contrôle de bus téléreport permettent d'effectuer les opérations requises. FICHE B1 : CONTROLE DE L ISOLEMENT DES CIRCUITS DE PUISSANCE 1 / Contrôle d'isolement par rapport à la terre La mesure est effectuée entre tous les conducteurs actifs (phases + neutre), reliés par un shunt, et la terre. La valeur de la résistance admissible doit être ³ à ohms (0,25 mégohm). Contrôle effectué suivant les textes normatifs en vigueur et dans le respect du dossier de branchement Objet de la non-conformité Mesure de l isolement des conducteurs par rapport à la terre R / Contrôle d'isolement entre conducteurs L isolement entre tous les conducteurs pris deux par deux doit être mesuré. Lors des mesures, la valeur de résistance doit être la même. La valeur de la résistance minimale admissible lors des différentes mesures doit être à ohms (0,5 mégohm). Contrôle effectué suivant les textes normatifs en vigueur et dans le respect du dossier de branchement Valeur mesurée (ohms) Objet de la non-conformité Mesure de l isolement entre N et Phase 1 Mesure de l isolement entre N et Phase 2 Mesure de l isolement entre N et Phase 3 Mesure de l isolement entre Phase 1 et Phase 2 Mesure de l isolement entre Phase 2 et Phase 3 Mesure de l isolement entre Phase 1 et Phase 3 Date : Entreprise réalisatrice: Cachet : Signature : SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n35 Conforme Non Conforme Conforme Non Conforme Sans objet Conforme Non Conforme Guide d Autocontrôle Annexe 4 FICHE B2 : CONTROLE DE L ISOLEMENT ET DE LA CONTINUITE DU CIRCUIT DE TELEREPORT 1 / Contrôle d'isolement par rapport à la terre La mesure est effectuée entre tous les conducteurs, reliés par un shunt, et la terre. La valeur de la résistance admissible doit être ³ à ohms (0,25 mégohm). Contrôle effectué suivant les textes normatifs en vigueur et dans le respect du dossier de branchement Objet de la non-conformité CIRCUIT DE TELEREPORT (attention : ne pas faire l essai à 500 V) : Mesure de l isolement des conducteurs par rapport à la terre 2 / Contrôle d'isolement entre conducteurs L isolement entre tous les conducteurs pris deux par deux doit être mesuré au multimètre. Lors des mesures, la valeur de résistance doit être la même. La valeur de la résistance minimale admissible lors des différentes mesures doit être ³ à ohms (0,5 mégohm). Contrôle effectué suivant les textes normatifs en vigueur et dans le respect du dossier de branchement Valeur mesurée (ohms) Objet de la non-conformité Contrôle de l isolement entre conducteur bleu clair et conducteur blanc Contrôle de l isolement entre conducteur bleu clair et l'écran Contrôle de l isolement entre conducteur blanc et l'écran Contrôle de continuité électrique 3 / Contrôle de continuité électrique La continuité du circuit de téléreport doit être testée entre le point de connexion à l'embase de téléreport et toutes les extrémités de ce même circuit. Il convient d'utiliser un contrôleur universel (ou multimètre) en position ohmmètre ou un matériel de contrôle de bus téléreport. Contrôle effectué suivant les textes normatifs en vigueur et dans le respect du dossier de branchement Valeur mesurée (ohms) Objet de la non-conformité Contrôle de continuité du conducteur bleu clair Contrôle de continuité du conducteur blanc Contrôle de continuité de l'écran Date : Entreprise réalisatrice: Cachet : Signature : SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n36 Nota : Le libellé complet des articles indiqués ci-après est disponible dans l'application "Catalogue National des Matériels" (CNM). Annexe 5 Nomenclature des Matériels Préconisés Numéro Bornes CIBE équipées Libellé Illustration du Borne CIBE monophasée 60 A Borne CIBE monophasée 60 A avec embase de téléreport Illustration du Borne CIBE monophasée 2 x 60 A Borne CIBE monophasée 2 x 60 A avec embase de téléreport et barrette de connexion 4D Borne CIBE monophasée longue utilisation SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n37 Annexe 5 Nomenclature des Matériels Préconisés Numéro Libellé Borne CIBE client monophasé type 2 avec une platine support pour compteur monophasé et disjoncteur bipolaire, avec porte pleine et serrure rectangle Ensemble de 2 bornes CIBE assemblées et pré-câblée pour branchement monophasé type 2 comprenant 1 borne CIBE monophasé CCPI 60A, panneau d'accès avec serrure triangle et embase de TLR, assemblée dos à dos avec 1 borne CIBE branchement type 2 avec une platine support pour compteur monophasé et disjoncteur bipolaire, avec porte pleine et serrure rectangle Numéro Libellé Borne CIBE client monophasé type 2 câblée et équipée d'un compteur monophasé et d'un disjoncteur bipolaire 30-60A, porte pleine et serrure rectangle avec 2 mètres de câble en entrée de borne Ensemble de 2 bornes CIBE assemblées et câblées pour branchement monophasé type 2 comprenant 1 borne CIBE monophasé CCPI 60A, panneau d'accès avec serrure triangle et embase de TLR, assemblée dos à dos avec 1 borne CIBE branchement type 2 avec compteur monophasé et disjoncteur bipolaire 30-60A, avec porte pleine et serrure rectangle Numéro Coffret CIBE petite profondeur équipé Libellé Illustration du Coffret CIBE petite profondeur monophasé 60 A Coffret CIBE petite profondeur monophasé 60 A avec embase de téléreport Coffret CIBE petite profondeur monophasé 2 x 60 A Illustration du Coffret CIBE petite profondeur monophasé 2 x 60 A avec embase de téléreport et barrette de connexion 4D SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n38 Annexe 5 Nomenclature des Matériels Préconisés Pièces détachées communes aux bornes et coffrets CIBE Numéro Libellé Platine petite profondeur 60 A, s installe dans une borne ou un coffret petite profondeur Platine petite profondeur 90 A, s installe dans une borne ou un coffret petite profondeur Kit complémentaire petite profondeur pour transformer un branchement monophasé 60 A en branchement triphasé 60 A, s installe dans une borne ou un coffret petite profondeur SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n39 Annexe 6 Schéma de câblage du téléreport pour un branchement Individuel en lotissement SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n40 Annexe 7 Dérivations individuelles (Schémas et positionnement du panneau de contrôle) Annexe Schémas électriques des branchements de type 1 et 2 Accessible depuis le domaine public sans franchissement d accès contrôlé Domaine d'application de la norme NF C Accessible depuis le domaine public sans franchissement d accès contrôlé SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n41 Annexe 7 Dérivations individuelles (Schémas et positionnement du panneau de contrôle) Annexe Positionnement du panneau contrôle pour branchement de type 1 Le panneau de contrôle doit être facilement accessible au gestionnaire du réseau de distribution. La paroi sur laquelle est fixée le panneau de contrôle est incombustible, non métallique et n est pas exposée aux vibrations. Elle doit être constituée par un mur dont l épaisseur minimale est précisée pour les matériaux suivants : Béton armé : 5 cm Repas Chaufferie Parpaing plein : 10 cm Parpaing en béton cellulaire : 10 cm CH1 SDB Parpaing creux : 10 cm avec un enduit de 1 cm Brique pleine : 11 cm Brique creuse : 15 cm Séjour Garage Cloison carreau de plâtre plein : 10 cm CH2 Entrée Emplacements interdits Distances à respecter par rapport à une installation de gaz, source de chaleur et un point d eau Plafond Emplacement interdit pour une Installation de gaz, une source d e chaleur ou un point d eau d1 = 10 cm Emplacement interdit pour une source de chaleur et un point d eau d2 = 40 cm Emplacement interdit pour un point d eau d3 = 60 cm Espace à conserver libre pour intervention sur le panneau d4 = 70 cm SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03\n42 Annexe 8 Dimensions des Principaux Coffrets et Bornes Les cotes sont données en mm Coffret CIBE Borne CIBE Borne CIBE Grand Volume SéQuélec novembre sur 42 Référence : GP 03


Comment savoir si on met "é" ou "er" ? Rappel sur la règle de grammaire. Parmi les fautes récurrentes, on trouve é à la place de er et vice versa : é ou er se prononcent de la même manière et sont très souvent l'objet de confusions. Derrière cette confusion se cache un manque d'attention et parfois un manque de compréhension de la règle d'écriture. Pourtant la règle d’orthographe à connaître n'est pas très compliqué. Il existe même une astuce pour ne plus faire l'erreur !\nCela pourrait aussi vous intéresser : La règle de grammaire pour l'utilisation de "c'est" ou "s'est"\né marque le participe passé des verbes du premier groupe, tandis que er marque l'infinitif de ces verbes.\nJ'ai mangé un bon poulet\nJ'ai voulu manger un bon poulet\nL'astuce pour ne pas vous tromper dans leurs emplois respectifs consiste à passer par un verbe du 3ème groupe, par exemple prendre.\nJ'ai pris un bon poulet ET NON j'ai prendre un bon poulet -> on écrira bien "j'ai mangé un bon poulet"\nJ'ai voulu prendre un bon poulet ET NON j'ai voulu pris un bon poulet -> on écrira donc "j'ai voulu manger un bon poulet"\nATTENTION : Dans certains cas, remplacer par PRENDRE ou PRIS donne un non-sens. Utilisez alors d'autres verbes du 3ème groupe : croire, finir, vendre, vivre..\nAutre Exemple : j'ai passé un bon moment > il s'agit bien du participe passé de passer. On met é car on peut remplacer par le participe passé d'un verbe du 3ème groupe, par exemple vivre : j'ai vécu un bon moment. Ici la phrase a toujours un sens.\nExercice (la réponse est à la fin de l'article) : remplacer par er ou é les espaces\nJ'ai pens_ à elle toute la journée. Je dois all_ la voir et lui dire ce que je ressens.\nJe devrai march_ au moins 10 km pour y arriv_\nIl n'arrête pas de me reproch_ des choses. J'ai décid_ de ne plus lui adress_ la parole.\nQui a laiss_ ses affaires en vrac ? Je n'ai pas à pass_ derrière chacun de vous !\nL'avion s'est pos_ sans problème.\nSi vous souhaitez lire plus d'articles semblables à La règle de grammaire pour l'utilisation de "é" ou "er", nous vous recommandons de consulter la catégorie Formation.\nJ'ai pensé à elle toute la journée. Je dois aller la voir et lui dire ce que je ressens // Je devrai marcher au moins 10 km pour y arriver // Il n'arrête pas de me reprocher des choses. J'ai décidé de ne plus lui adresser la parole// Qui a laissé ses affaires en vrac ? Je n'ai pas à passer derrière chacun de vous ! // L'avion s'est posé sans problème.\nAta Bilinga Mariam\npour le manger de cet enfant je dois beaucoup dépensé


Gare au Mercure : vaccins ROR, Hépatite B, BCG, H1N1 - Actualités - FORUM Vie Pratique\nGare au Mercure : vaccins ROR, Hépatite B, BCG, H1N1\nPosté le 27/11/2009 à 15:38:47\nJe n'ai jamais été contre la médecine traditionnelle car elle est efficace jusqu'à un certain point. Cette dernière a aussi ses limites et c'est là, que la médecine alternative (et pas n'importe laquelle) arrive en complément.\nJ'ai souri des années en visionnant et en lisant des articles dramatiques et dramaturges sur la vaccination massive des populations dans le monde. Je ris moins depuis deux ans pour plusieurs raisons personnelles, et notemment depuis que je connais Christie, et son fils Max, victime de la vaccination massive imposée aux enfants dès le plus jeune âge.\nMax est une victime parmi des milliers d'autres enfants, de la vacination du ROR.En cause, le Mercure :\n* les amalgames dentaires, qui dégagent de la vapeur de mercure traversant la barrière placentaire et intoxiquant le foetus. De plus, on peut retrouver le mercure dans le lait maternel. Il est vrai qu'il faut allaiter les enfants, mais le faire avec du lait contenant du mercure n'est pas forcément la meilleure des choses.\n* les vaccins contiennent aussi du thimérosal, en particulier le vaccin ROR, qui est très incriminé, car on a vu une explosion des symptômes de l'autisme depuis 10 ans, depuis que le ROR est donné de façon systématique. De plus, celui-ci est généralement administré entre 12 et 18 mois, âge auquel on voit apparaître les troubles autistiques chez les enfants. Chaque vaccin contient de 12,5 à 25 µg de thimoresal et l'enfant peut arriver à une charge de 237 µg lorsqu'il a eu toutes ses vaccinations à l'âge de 5 ans.\nPosté le 27/11/2009 à 19:01:43\ndes autistes, oui, on en voit beaucoup,\nPosté le 27/11/2009 à 19:56:20\nje comptais faire le vaccin ROR à ma fille!\nPosté le 27/11/2009 à 19:59:44\nI N O C U L O N S T E S E N F A N T S\nPosté le 28/11/2009 à 14:21:01\ntu as du déja faire pour elle(à 6 mois) au moins des vaccinations pour 7 maladies\n"les amalgames dentaires, qui dégagent de la vapeur de mercure "\ntu fais aussi un beau dramaturge\nles vapeurs ne sont emises qu'au moment de la pose donc cela reste trop infime comme dose pour intoxiquer le patient.\nPosté le 28/11/2009 à 15:18:10\nPosté le 28/11/2009 à 15:18:56\noui déjà 3 injections, obligatoire pour la crèche!\nPosté le 28/11/2009 à 15:27:47\nje ne sais pas si toutes sont obligatoires pour la crèche,mais sinon 3 seulement sont obligatoires sur les 7.\ndu nickel dans les couronnes/50% de mercure dans les plombages? H1N1 - Un vaccin non développé contenant du mercure..\ngreve dans le RER B :le conducteur aurait inventé l'agression 100 millions de vaccins contre la grippe A pour la France\nGare de Lausanne: fuite d'un échantillon de type porcin Une manifestation de Tamouls dégénère près de la gare du Nord\nViolée en pleine gare parce qu'elle ne portait pas le voile Gare du Nord PARALYSEE !\nAvis aux baigneurs suédois: gare aux castors grincheux Et encore le foutoir a la gare du nord !!\nBCG sera bientôt plus obligatoire A la gare du nord, comme à la foire du trone...\nPlus de sujets relatifs à : Gare au Mercure : vaccins ROR, Hépatite B, BCG, H1N1


Réseau Hexagram - La recherche-création en confinement\nLa recherche-création en confinement\nEn à peine un mois, la réalité d’une grande partie de la population mondiale s’est fondamentalement transformée. La vie quotidienne s’est arrêtée. Les systèmes politiques, économiques, éducatifs, médicaux, culturels et sociaux ont été bouleversés. Les anciennes façons de faire et de vivre ont été suspendues. On a enfin appuyé sur « pause ».\nNous sommes tous en situation de crise collective. Cet extraterrestre en forme de couronne qui existe à moins de 120 à 160 nm de diamètre fait fi des idéologies. L’ordre viral renverse les épistémès, les conventions et les frontières. Malgré des tentatives de politisation, de ségrégation et de nationalisation, les pandémies virales sont de grands facteurs de nivellement. Comme l’écrit Arundhati Roy dans un article récent du Financial Times : « Le virus cherche la prolifération et non le profit. »\nCertes, la façon dont nous réagissons à la crise révèle de vieux clivages : entre les nantis et les démunis. Entre les personnes âgées et les jeunes. Entre les sexes, les classes et les cultures. Si l’on prétend que la COVID-19 est une maladie de riches, répandue par des globe-trotters faisant affaires en Chine ou descendant à ski dans les Alpes, les pauvres et les laissés-pour-compte ressentiront davantage ses effets. « Le super-capitalisme d’aujourd’hui », écrit Mike Davis, « est devenu un frein absolu au développement des forces productives nécessaires à la survie de notre espèce. »\nLa technologie, sous forme de vaccins, de ventilateurs ou de nouvelles plateformes en ligne, est perçue comme étant la solution pour revenir rapidement à la normale. Le vaccin pourrait bien arriver. L’immunité finira par se développer. Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. De quels outils avons-nous besoin pour nous préparer à un avenir incertain où les choses ne fonctionneront plus selon les anciennes règles?\nAlors que les bailleurs de fonds au Canada et à l’étranger ouvrent les vannes à de nouveaux financements et à des réseaux de recherche dans le cataclysme sociétal de la COVID-19, Hexagram, en tant que réseau dédié à la recherche-création dans les domaines de la science, de la technologie et de la culture, se demande quel rôle jouera la recherche-création dans ce moment inédit. Quelle place les chercheurs-créateurs ont-ils à la table des négociations aux côtés des autres producteurs de connaissances qui tentent d’affronter cette situation sans précédent?\nQue font les gens à la maison entre d’innombrables réunions Zoom, en tentant d’équilibrer famille, travail, santé et bien-être? Ils se tournent bien sûr vers les produits de la culture – les livres, les jeux, les œuvres d’art, la cuisine – pour se maintenir à flot mentalement, intellectuellement, physiquement et spirituellement.\nLa distanciation sociale et l’isolement s’opposent à la collectivité des arts et de la vie culturelle. Or, comme l’a affirmé Peter Weibel, artiste et directeur du Centre d’art et de technologie des médias (ZKM) de Karlsruhe, en Allemagne, dans un récent entretien vidéo : alors que nous perdons de plus en plus la capacité de nous déplacer librement, l’imagination peut continuer à voyager et demeure un outil et une technique nécessaires pour répondre aux crises.\nSelon les célèbres paroles de McLuhan, les artistes et les créateurs étaient des intervenants clés dans la nouvelle société technologique, car ils agissaient comme des systèmes d’alerte précoce de l’avenir. En effet, les créateurs ont en quelque sorte été les premiers à anticiper les événements actuels. En tant que réseau de recherche spécialisé dans le pouvoir de l’imaginaire, Hexagram a donc aujourd’hui la chance de pouvoir se poser la contrefactuelle question : « Et si…? »\nLe réseau Hexagram\nreCaptcha WARNING: No public key given for ReCaptcha element!


Coronavirus : le gouvernement se prépare à l'après-pic épidémique\n08h00 , le 15 novembre 2020\nLa décrue des cas de Covid-19 dans les services de réanimation pourrait s'amorcer cette semaine. Jean Castex prépare un Noël singulier et explique la nécessité de "vivre avec le virus sur le temps long".\nJean Castex vendredi lors de la visite du centre d'Assurance Maladie de Strasbourg. (Reuters)\nLe "frémissement" se confirme, mais le casse-tête demeure. Sur le front sanitaire, la décrue est en cours : samedi, deux semaines après l'entrée en vigueur du reconfinement, 32.095 Français avaient été testés positifs au Covid-19 dans les vingt-quatre heures précédentes. C'est plus de deux fois moins que le 2 novembre, où ils étaient 69 538. Autre point positif, la dynamique de l'épidémie ralentit. Le R, taux de reproduction du virus (nombre estimé de personnes qu'un malade contamine) est inférieur à 1 depuis le 6 novembre. Il s'établissait, vendredi, à 0,81. "Il n'y a pas de raison que ce chiffre remonte tant que dure le confinement", estime Pascal Crépey, épidémiologiste à l'EHESS de Rennes.\nDiagnostic d'un conseiller haut placé de l'exécutif : "On est en début de descente, avec encore quatre ou cinq jours très haut en termes de létalité et d'occupation des places en réanimation. Il faudra voir ensuite si ça stagne, ou si ça retombe." Dans cette dernière hypothèse, optimiste, les commerces non essentiels pourraient être autorisés à rouvrir le 1er décembre, avec un protocole sanitaire renforcé. Pas les cafés et restaurants, qui devront vraisemblablement patienter. Au moins jusqu'à Noël, dans le scénario le plus favorable. "Mais le plus vraisemblable, c'est début 2021", poursuit cette source. Car l'objectif de revenir sous le seuil des 5.000 contaminations quotidiennes, fixé par Emmanuel Macron pour alléger les restrictions, ne sera pas atteint début décembre.\nVers un déconfinement plus serré qu'au printemps\nLe gouvernement est donc loin de crier victoire. Ce que scrute le ministère de la Santé, c'est le pic du nombre du patients Covid+ hospitalisés en réanimation. Samedi, Santé publique France en dénombrait 4.855, avec 327 nouvelles entrées ce jour-là (contre 484 le 9 novembre et 540 le 4 novembre). La réduction du flux de ces malades graves, si elle se consolide, laisse espérer aux autorités que le pic sera atteint la semaine prochaine.\nLire aussi - L'immunologiste Cecil Czerkinsky sur le vaccin de Pfizer : "C'est indiscutablement une prouesse scientifique"\n"Attention : le flux d'entrées se réduit, mais le stock de malades hospitalisés reste important", prévient l'épidémiologiste Pascal Crépey. Samedi, 96% des capacités initiales en lits de soins intensifs étaient occupées. Le pic de mortalité reste lui aussi en théorie encore devant nous. Après le triste record enregistré lundi (551 morts), le bilan quotidien du Covid-19 reste lourd : 359 morts samedi.\nEt après? "On sait que le confinement fonctionne, même s'il est toujours la marque d'un échec, commente Pascal Crépey. Maintenant, le défi c'est : comment garder le contrôle sur l'épidémie? Le déconfinement devra être plus serré qu'au printemps, car le risque de rebond est plus fort, notamment à cause de l'hiver."\nLe gouvernement a commencé à "réfléchir aux déplacements" des Français dans le cadre des vacances de Noël. Le Premier ministre, Jean Castex, ne l'ignore pas, il sera difficile e d'empêcher les Français de se retrouver en famille. Reste à entourer les festivités des précautions nécessaires. "Ça ne sera pas un Noël comme les autres : si on est amenés à rouvrir la circulation, l'idée est d'éviter un effet boomerang un mois plus tard", indique un proche de Macron, qui évoque "un déconfinement progressif". "On ne veut pas de troisième vague, ni de troisième confinement."\nLe Premier ministre, qui a expliqué au Monde la nécessité de «vivre avec le virus sur le temps long", travaille ainsi sur un plan jusqu'à l'été, qui devrait toujours comporter, au moins dans un premier temps, des points d'étape tous les quinze jours et des mesures de couvre-feu. Avec, à long terme, toujours cette interrogation, que résume un proche d'Emmanuel Macron : "Est-ce qu'on vit avec le Covid pendant des décennies, comme la grippe, avec 20.000 morts par an ; ou juste pendant deux ou trois ans, avant qu'il ne disparaisse?" Sur ce point aussi, le brouillard demeure.


[TEST] FIA EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP XBOX ONE X: une question de température de freins... - Le blog Gaming de Starsystemf\n[TEST] FIA EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP XBOX ONE X: une question de température de freins...\nÇa faisait très longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de tester un jeu de courses de camions... Il me semble que c'était TRUCK RACER sur PLAYSTATION 3 et en 2019, j'ai eu la chance de tester un nouveau jeu mettant en scène des camions surpuissants sur des circuits de courses: FIA EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP . Je l'ai testé sur XBOX ONE X et il est sorti aussi PC, PS4 et Nintendo SWITCH.\nLA LICENCE OFFICIELLE FIA European Truck Racing\nFIA EUROPEAN TRUCK RACING se limite au championnat européen et aux World Series en termes de licences officielles et c'est déjà pas mal car c'est bien, il me semble, le seul jeu qui propose ces compétitions dans le jeu vidéo. Des gros camions surpuissants qui se font la course, c'est spectaculaire et surtout différent en termes de sensations de conduite et de gestion de course. On concoure donc de partout dans le monde sur de plus beaux circuits de la planète.\nComme tout jeu de courses classique, le plus gros contenu est le mode championnat qui vous fait participer à des week-ends de compétition avec plusieurs courses à enchainer. Attention, les courses peuvent être des fois très longues et s'apparentées à des courses d'endurance... Par contre, ne recherchez pas d'histoire ou de fioritures, c'est juste des courses et rien de plus. Avant de commencer ce championnat, vous aurez en guise de didacticiel des défis pour apprendre les commandes de base du jeu.\nSinon on a bien sûr des modes course simple, le contre-la-montre pour s'entrainer ou encore un mode en ligne ou multi sur la même console avec un écran splitté.\nLA CLÉ DU SUCCÈS : LA TEMPÉRATURE DE VOS FREINS\nPour ce jeu de courses de camion, on joue plus sur le côté simulation que de l'arcade. On a droit à de bonnes sensations de vitesse et la conduite semble réaliste avec une conduite lourde comme toute logique de conduite de camion et chaque virage est un challenge pour réussir les meilleurs courbes possibles. Mais le plus intéressant est la gestion de la température des freins. Car les freins morflent énormément avec ces camions et allier vitesse et virages fait qu'on joue beaucoup sur les freins. Ces derniers chauffent beaucoup et pour éviter un accident, on peut refroidir la température de vos freins avec à des jets d'eau qui refroidissent le tout. Vous avez donc à surveiller en permanence cette température grâce à un indicateur sur l'interface du jeu et aussi celui du niveau d'eau car il faudra aussi gérer le niveau de ce liquide qui n'est pas illimité!\nC'est très original comme gestion et comme conduite et cela change de ce que l'on peut trouver dans des jeux de courses plus classiques.\nTechniquement, le jeu essaye de jouer sur le réalisme avec des camions qui raviront des fans de grosses cylindrées avec de belles modélisations des camions ainsi que des circuits avec une sensation de vitesse qui sera ressentie surtout dans la vue interne, en externe c'est moins flagrant. Globalement, c'est pas mal mais on reste en dessous des productions actuelles.\nLes bruits de moteur sont très bien réalisés et on vous met dans l'ambiance de courses très rapidement avec cette atmosphèe\nDU FUN ET DU REALISME\nFIA EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP est une excellente idée car les jeux de courses de camions de compétition sont très rares et pour un premier opus, les développeurs de N-RACING réussissent de sortir un jeu à la fois fun à jouer, plutôt joliment réalisé et qui joue la carte du réalisme dans son gameplay avec la gestion de la température des freins.\nUn bon jeu de courses à la licence officielle des courses de camion qui fera plaisir aux fans de jeux de courses qui mériterait un moteur graphique plus récent et optimisé pour en faire un excellent jeu.\nN- RACING / BIG BEN INTERACTIVE\nTesté en version dématérialisée fournie par l'éditeur sur XBOX ONE X. Existe aussi PC, PS4 et NINTENDO SWITCH ainsi qu'en version disque.\n[REVUE LIVRE GAMING] DARKS SOULS III DESIGN WORKS aux éditions MANA BOOKS\n[REVUE LIVRE PAPA GAMEUR] IL EST OU CHAT? de Michel VAN ZEVEREN aux éditions L'école des loisirs


Questions fréquentes « Rencontre Beauvais 2017\nCertaines Communautés régionales se sont organisées pour louer un minibus. A titre indicatif, le prix de la location d’un minibus est d’environ 2 500 euros, soit un cout moyen proche d’un transport par le train.\nLes transports sont traités majoritairement de façon individuelle (train, voiture particulière, covoiturage, …). Nous laissons la possibilité aux participants de demander le remboursement des frais.\nSi pour des questions d’organisation (ou de collégialité), il est plus heureux d’organiser un transport en commun : ce sera une belle occasion de faire davantage communauté. Dans ce cas, nous laissons le soin au trésorier régional de régler la facture et d’informer les inscrits qu’ils peuvent participer aux frais de transport par une contribution spécifique. NB au trésorier : attention de bien identifier les dépenses de la Communauté régionale pour l’évènement\nDans les deux cas, il y aurait émission d’un reçu fiscal, soit pour l’abandon de frais, soit pour la contribution.\nEtre hébergé le vendredi soir.\nL’accueil dès le vendredi soir à Lasalle n’est, pour l’instant, envisagé que pour les membres au service afin de ne pas alourdir le coût. Les hébergements chez les membres sont donc à privilégier et vont s’organiser très prochainement. Pour des cas particuliers, comme un groupe de 25 personnes, nous examinerons les possibilités au moment où la question sera posée à l’équipe de préparation de la rencontre


> Accueil > Bougies satinées\nA vos bougies!\nApportez la magie de la lumière dans la période de l'Avent avec des bougies faites-main! Nous vous montrons comment fabriquer les bougies par immersion ou avec des moulages à la cire et comment les décorer joliment avec de la cire, avec un transfert de photo ou avec la technique Encaustique.\nNotre conseil pour embellir les bougies: avec l'Inka Gold Premium, les bougies auront un éclat spécial avec un effet de soie! La pâte métallique fine peut être facilement appliquée avec un pinceau, une spatule ou une éponge. La meilleure façon d'appliquer des accents de paillettes est d'utiliser un stylo de cire.\nPlus d'informations sur les décorations\nde bougies >>\nSet Inka-Silk -\nDesign de bougies\nContenu: 3 peintures éclat soyeux Inka-Silk de chacune 62,5 g dans les couleurs argent, cuivre et abricot, cire de transfert pour bougies de 90 ml, 4 éponges pour appliquer les peintures sur la bougie, 1 pinceau pour appliquer la cire de transfert, sont inclus les instructions et les modèles issus de l'imprimante laser à transférer sur la bougie, 10 éléments\nEUH208: Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une réaction allergique.\nEUH208: Contient GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une réaction allergique.\nBougies Moulage de bougies Accessoires\nComment mouler ses propres bougies\n1. Faire fondre la paraffine ou le gel de cire dans un pot pour faire fondre les bougies. Conseil: Utiliser aussi à l'occasion des plaques de cire d'abeilles !\n2. Découper éventuellement les plaques de cire et ajouter des pigments colorés.\n3. Mouler les bougies encore chaudes dans des verres ou moules en silicone. Mettre une mèche. Laisser sécher.\nVous aimeriez mouler vos propres bougies? Pour cela, utilisez la paraffine pour bougies, la cire de composition ou le gel de cire, qui peut fondre au micro-ondes m\nais aussi dans un creuset à cire. Pour colorer, vous ajoutez des pigments de coloration dans la couleur choisie dans la masse de cire. Attention : les pigments ont une forte intensité de couleur !\nLe gel de cire pour bougie convient aussi très bien pour remplir les verres de décoration, que l'on peut encore magnifiquement agrémenter de perles, coquillages ou pierres à bijoux.\nN'oubliez pas d'employer la mèche adéquate pour votre bougie. Selon la taille de la bougie, la mèche se choisit en conséquence.\nConseil : vous pouvez aussi mouler des bougies avec des plaques en cire d'abeilles ! Faites-les fondre lentement et ensuite, en remplir des verres ou moules en silicone.\nInstructions: Faire soi-même des bougies en cire d'abeilles\nMettez la mèche sur un côté de la bande de cire d'abeille et appuyez assez fort dessus. Puis, commencez à rouler cette bande avec précaution - le plus serré possible, avec un peu de pression. Veillez à ce que la température de travail se situe à environ 25 degrés Celsius - en-dessous, la cire est plus difficile à travailler, et au-dessus, la cire pourrait fondre et ainsi, perdre sa structure de nid d'abeilles. Vous appuyez encore bien sur la bande de cire enroulée et terminée pour bien compresser le tout - votre bougie à la cire d'abeilles est terminée.\nLes bandes en cire d'abeilles conviennent parfaitement à votre décoration de Noël - Découpez vos motifs à l'aide d'emporte-pièces dans ces bandes de cire et suspendez les décorations au sapin de Noël ou alors, faites-en des étiquettes à accrocher aux cadeaux. Lorsqu'on fabrique les bougies en cire d'abeilles, les bandes de cire diffusent une odeur de miel irrésistible !\nvers les instructions illustrées du moulage de bougie >>\n1. Faire fondre la paraffine ou le gel de cire dans un pot pour faire fondre les bougies. Y dissoudre les pigments colorés choisis.\n2. Tremper brièvement les bougies.\n3. Retirer la bougie et laisser brièvement sécher. Répéter ce processus entre 2 et 5 fois, selon l'intensité de couleur souhaitée.\nUne alternative au moulage de bougie colorées, c'est la coloration à choix d'une bougie neutre que vous allez tremper dans de la cire ou de la paraffine colorées de pigments de cire. Afin que la couleur prenne bien, vous devriez répéter cette étape plusieurs fois. Veillez à ce que, entre les différents trempages, la bougie sèche légèrement.\nvers les instructions illustrées du trempage de bougie >>\nDe décoration de bougies avec les plaques de cire, les bandes de cire, les motifs en cire, perforatrices et emporte-pièces\nA température ambiante, il est très facile de travailler les feuilles de cire et les motifs en cire. Découpez le motif souhaité dans la feuille de cire avec un crayon perforateur ou un cutter de bricolage et un tapis de découpe, ou alors, vous utilisez des motifs de décoration déjà tout prêts. Avec des pochoirs, perforatrices ou emporte-pièces, vous pouvez réaliser de magnifiques motifs vous-même. Découpez donc vos propres motifs dans les plaques de cire.\nA l'aide de bandes de perles ou bandes de cire rondes vous pouvez aussi mettre des accents, également en utilisant le crayon à bougies, ou en peignant le fond de la bougie avec de la peinture acrylique. Vous pouvez aussi travailler avec des rubans fantaisie, des pierres à bijoux ou autres accessoires. Veillez cependant à enlever les accessoires et objets combustibles lorsque vous allumez la bougie.\nVeillez aussi, lorsque vous travaillez, à ce que la bougie, le matériel de décoration et vos mains soient à température ambiante afin que la cire, uniquement en l'appuyant légèrement, adhère à la bougie. Si elle est trop froide, alors vous pouvez utiliser le sèche-cheveux avec précaution.\nDe décoration de bougies avec le fer pour décoration de bougies et la technique de l'encaustique\nVous pouvez décorer magnifiquement vos bougies avec le fer pour décoration de bougies. Ce piston, grâce à ses différents embouts, fonctionne presque comme un fer à repasser et s'utilise de multiples façons, par ex. : fixation d'objets sur les bougies ou repassage de serviettes. Pour la technique des serviettes, découper le motif souhaité et poser la 1ère couche de la serviette sur la bougie. Avec l'embout du fer adéquat, il suffit ensuite simplement de repasser la bougie.\nVous pouvez également peindre et former la bougie avec la brosse en laiton ou la pointe d'écriture contenues dans le set. Il est alors très facile de créer des cadeaux personnels pour un baptême, un mariage ou un anniversaire avec le fer de décoration pour bougies PEBARO.\nGrâce à l'embout pour plaques métallisées, vous pouvez aussi utiliser la technique de l'encaustique! En combinaison avec les crayons de cire pour encaustique et la cire pour encaustique, vous pouvez créer des bougies impressionnantes, et nous vous montrons comment faire.\nvers les instructions de réalisation de bougies avec la technique de l'encaustique >>\nDécoration de bougies avec la technique du transfert de photo\nGrâce au produit de transfert-photo Potch, vous pouvez même appliquer des photos sur vos bougies! Le produit laisse un effet satiné au séchage, il est transparent et imperméable.\nC'est aussi simple que cela: enduire la bougie du produit de transfert-photo Potch et laisser sécher. Maintenant, enduire très rapidement la bougie ET la photo et les poser l'une sur l'autre. Appuyer minutieusement, frotter les restes de colle et laisser sécher à nouveau.\nVers les instructions de bougies avec la technique du transfert de photo >>\n<< vers le haut de pagea


Résultat européennes Cuverville (14840) - Election 2019 [PUBLIE]\nRésultat des européennes à Cuverville (14840) [PUBLIE]\nRésultat européennes 2019 à Cuverville\nRésultats des européennes 2019 à Cuverville\nCuverville % des voix\nElections européennes à Cuverville : les enjeux\nLe 26 mai prochain se tiendront les élections européennes à Cuverville, petite ville de 2 089 habitants. Elles permettront de choisir les parlementaires qui représenteront la France au Parlement européen pour une période de 5 ans. Lors de la précédente élection européenne de 2014, c'est la Liste Front National qui était parvenue en tête dans cette commune du Calvados avec 29,1 % des votes exprimés. Elle était suivie par Gilles Pargneaux et sa Liste Union de la Gauche (20,7 % des bulletins de vote), puis par la Liste Union pour un Mouvement Populaire (12,8 %). La Liste Union du Centre finissait en quatrième position avec 12,4 % des suffrages. Est-ce que le vote Rassemblement National (ex-FN) se répètera cette année à Cuverville (14840) ? Le taux de participation aux européennes étant toujours décevant, les choses vont-elles évoluer à Cuverville au vu de la récente insurrection des mouvements sociaux ? Il n'était que de 42,4 % en 2014 en France et 44,1 % à Cuverville.\nParmi les thématiques majeures de ce scrutin européen, le chômage et la stabilité économique occupent une place incontournable pour ce scrutin. Dans la petite commune de Cuverville, 12,06 % des habitants sont au chômage, il faudra en tenir compte lors du vote. Les disparités socio-économiques de la commune devraient également exercer une influence non négligeable sur les résultats des prochaines européennes, la petite commune de Cuverville affichant un revenu moyen par foyer fiscal de 27 570 €. 15,92 % des habitants reçoivent une aide de la Caisse d'allocations familiales soit 328 allocataires sur le territoire de la commune. 0,92 % obtiennent le revenu de solidarité active et 4,76 % une aide au logement. D'autre part, la durée des études effectuées par les électeurs est fréquemment déterminante quant à l'abstention. Cela se confirmera-t-il lors des élections européennes 2019, 24,74 % de personnes ayant fait des études longues à Cuverville ? Il va maintenant falloir attendre le mois de mars 2020 et le résultat des élections municipales à Cuverville pour avoir un nouvel indice sur les grandes tendances politiques au sein de la ville.\nRésultat des élections européennes à Cuverville © 123RF - Destinacigdem\nVilles voisines de Cuverville\nElections à Cuverville\nRésultat régionales à Cuverville


Pourquoi les côtes de poulet sont-elles essentielles pour les oiseaux? - brownpedia\nPourquoi les côtes de poulet sont-elles essentielles pour les oiseaux?\n"Lorsque vous cultivez des poulets, vous avez la possibilité de ne pas les mettre dans des poulaillers. Bien que ce soit une opération économique, mais malheureusement, elle a aussi ses points faibles. Les oiseaux qui errent librement et n'ont pas de coopératives avec lesquelles rester Ce n'est malheureusement pas une bonne chose, c'est pourquoi de nos jours, beaucoup de gens, y compris vous, choisissent de construire des poulaillers pour les oiseaux.\nLes poulaillers offrent de multiples avantages aux oiseaux. C'est pourquoi, en tant qu'éleveur de poulets, dès que possible, vous voulez leur fournir des poulaillers exemplaires. Triomphe dans les oiseaux nicheurs, après tout, toujours ancrés dans des poulaillers fiables.\nLes avantages des coops pour les poulets sont les suivants:\nLes poulets qui sont confinés dans des enclos tels que les poulaillers sont inévitablement indemnes et exempts de danger contre les animaux prédateurs. Bien que les poulets en liberté soient en meilleure santé que les autres oiseaux, les oiseaux enfermés dans des poulaillers sont beaucoup moins dangereux que les poulets élevés en liberté.\nLes poulaillers sont certainement le meilleur protecteur pour les oiseaux contre les conditions météorologiques difficiles ou extrêmes. Par exemple, si le soleil est extrêmement chaud, vous ne devez pas vous inquiéter du statut de la santé des poulets, car les oiseaux sont assurément protégés des effets néfastes du soleil cinglant avec les cages. Ne devraient-ils pas être confinés dans des coopératives? De plus, les coopératives sont des défenseurs impeccables des poulets contre le froid, en particulier pendant la saison des pluies et de la neige.\nÉtant donné que vous pouvez bien contrôler la température des poulaillers, les chances que les poulets soient plus prolifiques ou plus productifs en ce qui concerne la ponte des œufs sont en nette augmentation. Cela est dû au fait que les poulets vivant ou séjournant dans des environnements où les températures sont modérées les rendent plus heureux, ce qui conduirait à la livraison de charges d’œufs.\nCe sont trois raisons valables pour lesquelles les coopératives jouent un rôle important pour les oiseaux.\nÊtes-vous prêt à fabriquer des poulaillers robustes en ce moment même? Si oui, alors commencez votre voyage en trouvant et en obtenant les meilleurs plans de poulailler aujourd'hui. Je suis sûr que c'est ce que vous voulez faire maintenant! "\n0 Response to "Pourquoi les côtes de poulet sont-elles essentielles pour les oiseaux?"


Samuel Darcheville - Avocat à Woluwe-saint-lambert | Jechoisismonavocat.be\nMadame Samuel Darcheville Madame Samuel Darcheville\nEtabli à Woluwe-saint-lambert, cet avocat vous reçoit au sein de son cabinet situé au Rue Neerveld, 109. Fort d'une solide expérience en droit, Madame Samuel Darcheville vous assiste et vous conseille. Pour plus d'informations, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec Madame Samuel Darcheville ou à contacter directement le cabinet par email ou par téléphone. Les avocats similaires les plus actifs\n< a href= "http://www.jechoisismonavocat.be/lbpeople/woluwe-saint-lambert_samuel_darcheville" target="_blank" title="Fiche Madame Samuel Darcheville "> < strong>Fiche Madame Samuel Darcheville< /strong> < /a>\nLes demandes envoyées à l'adresse website-validation@legalup.net concernant un autre sujet ne seront pas traitées. Pour toute autre demande, veuillez vous rendre sur notre page d'aide. Etes-vous Madame Samuel Darcheville?\nParlez à Madame Samuel Darcheville 02 29 00 46 8 Récupérer son argent en 3 étapes\nMadame Samuel Darcheville\n84282 En posant votre question, vous acceptez nos CGU & CGV . Veuillez saisir votre adresse email afin de continuer\nContacter le service commercial (1) Service de mise en relation avec Madame Samuel Darcheville. Le numéro éphémère affiché reboute les appels vers ceux du cabinet de Madame Samuel Darcheville et vous évite de diffuser votre numéro de téléphone personnel. Votre appel sera anonyme aussi bien sur votre facture que sur celle de l'avocat Madame Samuel Darcheville : profitez-en pour lui poser toutes vos questions sans engagement !\nConsommation : Le droit de la consommation est une branche du droit qui a pour objectif la protection des consommateurs contre les pratiques frauduleuses de certains acteurs du commerce. Les professionnels du commerce sont soumis à diverses obligations incluant l'information des consommateurs sur l'objet de la vente ou la prestation concernée. Le droit de la consommation régit la publicité, les conditions de vente, mais aussi l'étiquetage des produits. En cas de non-respect de ses engagements par un professionnel du commerce, la loi donne la possibilité au consommateur lésé de faire valoir ses droits. Selon le droit de la consommation, les sanctions encourues par le professionnel peuvent être civiles ou pénales. Si vous souhaitez entrer en contact avec un avocat expert dans ce domaine dans votre région, n'hésitez pas à nous contacter. Sécurité sociale : Le droit de la sécurité sociale régit l'aspect juridique de ce domaine d'activité, il réglemente les relations des individus avec les différents organismes sociaux. Le droit de la sécurité sociale définit le montant des indemnités devant être versées à un salarié en cas d'accident. Les conditions ainsi que les démarches d'attribution de ces indemnités fait aussi partie de son domaine d'application. Le droit de la sécurité sociale établit une liste des maladies et des soins pris en charge par la Sécurité sociale. Il est à rappeler que selon la loi, les soins relatifs à une maladie professionnelle sont remboursés par la Sécurité sociale. Les cotisations sociales sont régies par le droit de la Sécurité sociale. Pour entrer en relation avec un avocat spécialisé dans ce domaine près de chez vous, n'hésitez pas à nous appeler. Entreprises en difficulté : Durant son cycle de vie, une entreprise peut passer par une ou plusieurs périodes difficiles. Il est nécessaire pour les dirigeants de pouvoir faire face aux difficultés économiques. Le droit des entreprises en difficulté est un domaine du droit des affaires. Il a pour objectif de permettre aux entreprises de relancer leur affaire avant de procéder au remboursement des dettes cumulées. Cela permettant par la même occasion aux salariés de l'entreprise de garder leur emploi. Par le biais des procédures collectives, cette branche du droit met en œuvre le redressement économique des entreprises. Pour entrer en relation avec un avocat expert dans ce domaine d'activité, n'hésitez pas à nous contacter. Changement d'état civil : L'état civil permet une identification administrative de chaque individu dans la société. Il comprend certains éléments-clés comme le sexe, le nom et le prénom de la personne concernée. La modification de l'état civil est possible, mais certaines conditions sont requises pour cela. Pour changer de nom ou de prénom, il est nécessaire de justifier d'une raison légitime auprès de l'administration. Un nom difficile à porter et qui susciterait les railleries de l'entourage peut être un motif de changement d'état civil. Si l'individu n'arrive pas à s'intégrer à une communauté à cause de son nom ou de son prénom, une modification de son état civil pourrait être reçue comme légitime. Dans tous les cas, le changement d'état civil est assimilé à un nouveau départ, une nouvelle naissance. Chaque citoyen majeur est en mesure de faire une demande de changement d'état civil. Pour entrer en contact avec un avocat expert dans cette catégorie au niveau de votre région, n'hésitez pas à nous contacter. Associations et fondations : La loi de 1901 est celle qui régit tous les types d'association et de fondation. La création d'une association n'est soumise à aucune loi spécifique. Cependant, pour être dans la légalité, ce type d'organisme se doit de respecter certaines règles liées à différentes branches du droit. Une association, qu'elle soit à but lucratif ou non dispose d'un budget à gérer provenant de legs et de donations. La transparence de la comptabilité ainsi que la bonne gérance sont obligatoires en ce qui concerne les associations et les fondations. La loi stipule que ces organismes ont la possibilité de solliciter des subventions auprès de l'administration. En fonction de leur envergure et de leurs activités, les associations et les fondations peuvent employer du personnel dans de nombreux domaines. Le droit du travail est alors appliqué aux personnes employées au sein de ces organismes. Pour trouver un avocat dans cette catégorie près de chez vous, n'hésitez pas à nous contacter. Travail : Le droit du travail fait partie du droit social, il a pour objectif la réglementation des rapports employeurs-salariés. Selon le Code du travail, les employeurs ainsi que les salariés ont des droits et des obligations que les deux parties sont tenues de respecter. La première obligation de l'employeur est le paiement des rémunérations des salariés. Il se doit aussi de leur offrir un environnement de travail sain et sécurisé. De son côté, le salarié est tenu de faire son travail selon les instructions de son employeur et cela dans le respect des délais impartis. Il doit le respect à ses supérieurs hiérarchiques et doit faire preuve de loyauté. Le règlement intérieur de l'entreprise est aussi régi par le droit du travail. Pour contacter un avocat spécialisé dans le droit du travail dans votre région, n'hésitez plus à nous contacter. International : Le droit international régit les relations entre États. Dans le domaine du droit privé, il règlemente aussi les relations entre personnes se trouvant dans des juridictions différentes. Cette branche du droit intervient dans le cas où un préjudice a été causé par un étranger sur le territoire français. Il y a souvent conflit de lois entre les juridictions concernées en cas de litige entre des personnes de nationalités différentes. Le droit international détermine les lois qui s'appliquent à chaque situation ainsi que la juridiction compétente. Le respect des Droits de l'Homme est aussi dans le domaine d'application du droit international. Si vous recherchez un avocat expert dans ce domaine du droit, n'attendez plus pour nous contacter. Trustpilot\nCopyright © 2017 LegalUP Technologies. Tous droits réservés. Legal. Generated by 36011 on 2017-04-18 13:08:26 Cette fonctionnalité sera bientôt disponible !