Étude sur la basse énergie appliquée aux bâtiments anciens - PDF\nÉtude sur la basse énergie appliquée aux bâtiments anciens\nDownload "Étude sur la basse énergie appliquée aux bâtiments anciens"\n1 Étude sur la basse énergie appliquée aux bâtiments anciens Faisabilité technique et économique associée avec la Auteur : Enertech Juin 2005\n3 ETUDE SUR LA «BASSE ENERGIE» APPLIQUEE AUX BATIMENTS ANCIENS Faisabilité technique et économique Juin 2005 Ingénierie énergétique et fluides F FELINES S/RIMANDOULE tél. & Fax : (33) E mail : http ://perso.club-internet.fr/sidler Agence Locale de la Maîtrise de l'energie agglomération mulhousienne (ALME) Contact : Estelle CHENU, Chargée de Mission 40, rue Marc Seguin Mulhouse Cedex Tél : Fax : Société d'equipement de la Région Mulhousienne (SERM) Contact : Sophie PLAWINSKI, Chef de Projet 33, avenue de Colmar Mulhouse Tél : Fax :\n4 ALME Mulhouse Sommaire ENERTECH AVANT-PROPOS Les actions du programme ENERGIVIE Parmi les 7 points du programme Energivie engagé par la Région Alsace (annexe 1), l action 7.7 concerne l expérimentation des énergies renouvelables et le suivi de réalisations en basse énergie à l échelle de quartiers urbains sur la Communauté d Agglomération Mulhouse Sud Alsace (CAMSA), avec une démarche prioritaire sur Mulhouse. L'ALME est mandatée par la CAMSA pour développer l'optimisation énergétique et les énergies renouvelables à l'échelle de ce territoire. Par conséquent, elle coordonne et anime cette opération en accompagnant les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre désireux de faire émerger des bâtiments basse énergie et utilisant des énergies renouvelables. Ce programme sur deux ans ( ) est soutenu par l'union Européenne, la Région Alsace, l'ademe et plus localement par l ALME, la SERM, la CAMSA et le SIVOM de l agglomération mulhousienne. Faisant suite à un état des lieux à l'échelle européenne en matière de bâtiments à faible consommation d'énergie, cette étude a pour objectif d'analyser de manière approfondie les solutions techniques et économiques (isolation, ventilation, chauffage) à mettre en œuvre sur des bâtiments d'habitations anciens spécifiques du centre ville de Mulhouse, afin d'aboutir à des bâtiments basse énergie, dont la consommation en chauffage est inférieure à 50 kwh/m 2 /an. Elle examine différentes hypothèses afin d'aboutir à une solution dite "universelle" applicable à ce type de bâti, permettant d'atteindre un tel niveau de consommation. Cette étude se base sur 2 bâtiments représentatifs, inclus dans le périmètre du Grand Projet de Ville de Mulhouse, opération de renouvellement urbain menée par la SERM. Elle constitue une phase préalable et nécessaire, qui se poursuivra par la rénovation effective avec évaluation des performances, de bâtiments en basse énergie au sein du Grand Projet de Ville, puis dans d'autres secteurs urbanisés de l'agglomération mulhousienne. 2\n5 ALME Mulhouse Sommaire ENERTECH SOMMAIRE PREMIERE PARTIE CONTEXTE, METHODOLOGIE ET HYPOTHESES DE TRAVAIL INTRODUCTION : LE CONTEXTE 6 CHAPITRE 1 : LA METHODOLOGIE Principes généraux et méthode Le logiciel Comfi Pleïades Présentation générale de l outil Calcul des rendements et des consommations Validation du modèle Difficultés spécifiques liées à l évaluation du confort d été Conclusion Les objectifs 15 CHAPITRE 2 : TYPOLOGIE DES BÂTIMENTS ETUDIES Généralités Caractéristiques générales des bâtiments existants 17 CHAPITRE 3 : HYPOTHESES ET PRINCIPES DE CALCUL DES SOLUTIONS EN RENOVATION L isolation du bâti Le choix des menuiseries et des vitrages Le renouvellement d air Les apports internes et les scénarii d occupation Energie et technologie de chauffage L électricité Bâtiments existants Bâtiments rénovés Le gaz Equivalence adoptée entre énergie primaire et finale Le rendement de régulation Consommation initiale des bâtiments 25 CHAPITRE 4 : METHODE D EVALUATION ECONOMIQUE DES SOLUTIONS 26 3\n6 ALME Mulhouse Sommaire ENERTECH SECONDE PARTIE : LES RESULTATS CHAPITRE 5 : ANALYSE DES PERFORMANCES ENERGETIQUES OBTENUES Introduction Etude du chauffage au gaz Cas n 1 : sans échangeur de chaleur entre air neuf et air extrait Cas n 2 : avec échangeur de chaleur entre air neuf et air extrait Quelle solution technique choisir? Etude du chauffage électrique Les solutions techniques retenues sont-elles disponibles? L isolation des parois verticales L isolation des planchers bas L isolation des combles L isolation des rampants Les menuiseries extérieures La VMC double flux avec récupération de chaleur Le chauffage et les équipements techniques associés L étanchéité à l air des bâtiments 45 CHAPITRE 6 : LE CONFORT D ETE Résultats des simulations sur le confort d été Stratégie pour assurer le confort d été Contrôler les apports solaires Réduire les apports internes Mettre en œuvre une inertie thermique importante Evacuer la chaleur des structures pendant la nuit 52 CHAPITRE 7 : LES AUTRES ECONOMIES D ENERGIE Maîtriser la demande d électricité Ce que peuvent faire les maîtres d œuvre et les maîtres d ouvrage Ce que peuvent faire les usagers Réduire la consommation d énergie liée à l eau chaude sanitaire Réduire les quantités d eau chaude consommées Réduire les pertes de distribution Réduire les pertes de stockage Réduire les pertes de tous les organes de production de chaleur Améliorer le rendement de la production de chaleur 57 CONCLUSION 58 ANNEXES 59 4\n7 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Première partie Contexte, méthodologie et hypothèses de travail 5\n8 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Introduction : Le Contexte INTRODUCTION : LE CONTEXTE Au rythme de consommation actuel, les réserves prouvées d énergie fossile sont de 40 années pour le pétrole, 63 pour le gaz et 218 pour le charbon et 71 pour l uranium. Si, au lieu de raisonner à consommation constante (ce qui est évidemment faux), on tient compte de l augmentation annuelle de la demande (supposée égale à 2%/an), dans 50 ans l ensemble des réserves prouvées sera épuisé. On découvrira bien sûr d autres gisements (plus chers). Mais si on considère maintenant les réserves ultimes d énergie, c est à dire la totalité de celles que l on pense pouvoir découvrir et extraire un jour, la croissance de la demande aura eu raison de ce gisement ultime...en 2115, soit d ici un siècle. Il n y aura alors plus une seule «goutte» d énergie fossile à disposition de l homme. Ce délai d un siècle, même s il peut paraître énorme à l échelle individuelle, n en est pas moins ridiculement court au regard des enjeux et du problème posé. En effet, il va falloir changer nos systèmes de production et de consommation d énergie pour s adapter. Et ces transformations seront longues : bâtiments, machines, véhicules, sont conçus pour durer plusieurs décennies. Le choix des infrastructures (rail ou route par exemple) a des effets pendant parfois un siècle. Loin de permettre de «voir venir» les quelques décennies de ressources seront tout juste suffisantes pour opérer ces transformations lourdes qui devront en plus commencer par vaincre l inertie de nos mentalités. De manière paradoxale, dans ce contexte de relative pénurie, les lois du marché fonctionnent de manière peu claire. L économie enseigne que le prix d un bien est le reflet de sa rareté. Or même à 45 dollars le baril, le pétrole est moins cher que l eau minérale! Que faut-il en conclure? Les outils qui régulent si bien la vente en supermarché ne fonctionnent plus de manière satisfaisante dès qu il s agit de l énergie...l économie nous envoie un signal brouillé quant à la rareté des énergies fossiles, ce qui ne permet pas aux opérateurs d agir comme pour une pénurie de sucre ou d eau minérale, c est à dire en anticipant. La première conclusion face à la raréfaction des ressources est que, malgré les apparences, on dispose de peu de temps pour trouver de nouvelles solutions et s adapter à cette situation de pénurie. La seconde observation qui s impose concerne la localisation géographique des ressources d énergie fossiles. Ces ressources se trouvent réparties de façon peu homogène à la surface de la Terre : 65 % des réserves de pétrole et 35% des réserves de gaz sont au Moyen Orient, seule région à pouvoir offrir au monde riche sa croissance et ses ajustements de consommation dans le futur. Mais 70% des réserves de charbon sont regroupées dans les trois régions potentiellement les plus puissantes du monde : les USA, la Chine et l ex URSS. L Irak dispose probablement des plus grosses réserves de pétrole du monde, et ce pétrole est le meilleur marché de la planète (son extraction est très aisée). Il pourrait donc constituer demain le prix directeur de l énergie. Dans ce contexte, la guerre en Irak trouve une explication simple. Elle préfigure d autres guerres à venir, toutes destinées à contrôler l approvisionnement 6\n9 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Introduction : Le Contexte en énergie du monde riche. Puis viendront les guerres pour le partage de ces ressources, donc entre pays riches. Ces guerres là seront de type économique, et elles opposeront un tripôle de nations regroupées autour des Etats Unis, de l Europe et de la Chine. Et ceci se déroulera sur fond de pénurie dans les pays les plus pauvres. Mais on ne peut aussi exclure encore d autres conflits, consécutifs aux désordres climatiques eux-mêmes, comme les inondations de certaines régions par la mer, ou la désertification de certaines zones du globe et l exode des populations vers des pays qui, évidemment, les combattront pour ne pas être envahis. La seconde conclusion face au regain de ces tensions géopolitiques est que les stratégies énergétiques actuelles des pays riches mènent avec certitude à une recrudescence des guerres et de la misère sur Terre. Pour les pays pauvres, tous les scénarii du futur sont des scénarii catastrophes dont ils ne sortiront pas vainqueurs. Enfin, l énergie est grande responsable dans les problèmes environnementaux. A tous les stades de sa transformation, l énergie est source de nuisances : marées noires, effet de serre, couche d ozone, déchets radioactifs, la liste est longue et l impact environnemental de ces nuisances n est plus nié par quiconque. La plus grave et la plus immédiate de ces menaces est le réchauffement climatique (majoritairement dû au CO 2 ), dont d origine anthropique est aujourd hui bien établie : le monde libère déjà deux fois plus de carbone que ce que la Terre peut absorber (essentiellement par les océans). Si les pays riches ne divisent pas très vite par 4 ou 5 (voire 10 pour certains) leurs rejets de gaz à effet de serre (donc aussi leurs consommations d énergie), les désordres observés se multiplieront : inondations, tempêtes, modification des régimes de climats et de pluies, inversion des grands courants marins, voire «débullage» de l océan qui au lieu d absorber le CO 2 relarguerait celui qu il contient déjà. D ores et déjà, on sait que l élévation de température au cours du XXIème siècle se situera, si on ne fait rien, entre 4 et 5 C. Les «archives» climatologiques contenues dans les glaces polaires et vieilles de ans ne contiennent aucune température terrestre correspondant à 5 C de plus que la température actuelle. En revanche, il y a ans, à la fin de la dernière ère glacière, la température de la Terre a été inférieure de 5 C à la température actuelle. Le niveau des océans était inférieur de 120 m au niveau actuel et on se rendait à pied sec de France en Angleterre, l Europe du Nord et l Allemagne étaient recouvertes par 3 km de glace et le sol de la France était du permafrost... Autant dire qu à la fin du siècle, 5 C de plus correspondront à un changement d ère climatique, et pas à un banal changement de temps permettant de bronzer un peu plus l été et de se chauffer un peu moins l hiver. C est une révolution qui nous attend, et peu de Français, même parmi les décideurs et les élus, en sont vraiment conscients. Les conditions de l équilibre en carbone sur Terre sont simples : le seul puits de carbone à long terme est l océan. Il absorbe, bon an mal an, 3 milliards de tonnes de carbone annuellement. Comme il y a 6 milliards d habitants sur Terre, chacun de nous, en toute équité, a droit de rejeter 0,5 tonne de carbone/an. Globalement la Terre rejette déjà le double. En clair cela signifie pour les pays riches de réduire par un facteur 4 à 5 leurs émissions de gaz à effet de serre actuelles, donc sensiblement leurs consommations d énergie. C est exactement ce qu a assigné au pays le Premier Ministre de la France lors de l ouverture du débat sur l Energie en A quoi correspondent ces contraintes pour le bâtiment? Le tableau suivant fait apparaître les consommations actuelles, et les valeurs cibles à atteindre. On voit que, dans le secteur résidentiel comme dans le secteur tertiaire, il faut atteindre une consommation moyenne de chauffage sur la France d environ 50 kwh/m².an pour satisfaire les conditions de l équilibre en carbone. 7\n10 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Introduction : Le Contexte Est-ce vraiment techniquement possible? La question ne se pose pas tout à fait ainsi. Il ne s agit en effet pas de savoir si c est techniquement possible ou si c est cher. La question est plutôt de savoir quand est-ce qu on commence à transformer les bâtiments et donc quand est-ce qu on aura trouvé les moyens techniques et économiques pour y parvenir. Car nous n avons pas le choix. Nous sommes condamnés à réussir ce pari technologique, ou à disparaître petit à petit. Toute discussion, toute procédure tentant de prouver le contraire ou visant à entraver cette démarche conduit à une perte de temps qui pourra coûter cher à l humanité dans la course contre la montre qu elle doit aujourd hui entreprendre. Secteur Usage Bâtiments <1975 Bâtiments neufs Ensemble actuel Valeurs cibles Résidentiel Chauffage kwh/m 2 /an à ECS 1 kwh/m 2 /an ,5 10 Electricité à usage spécifique (kwh/pers/an) Tertiaire Chauffage kwh/m 2 /an ECS 1 kwh/m 2 /an Electricité à usage spécifique (kwh/m 2 /an)?? Sources : Observatoire de l énergie, INSEE (1) ECS : Eau chaude sanitaire C est dans ce contexte que s inscrit la présente étude dont l objet est d explorer les moyens techniques et économiques à mettre en œuvre pour parvenir à un tel résultat pour le chauffage des bâtiments anciens de certains quartiers de Mulhouse datant du 19 ème siècle et début du 20 ème.. Il restera ensuite à étudier comment diviser par quatre la consommation d énergie consacrée à la production d eau chaude sanitaire et aux usages spécifiques de l électricité dans les bâtiments... 8\n11 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Chapitre 1 :La méthodologie CHAPITRE 1 : LA METHODOLOGIE 1-1 Principes généraux et méthode La méthode que nous avons choisie repose sur l étude détaillée de deux bâtiments situés respectivement 19 et 31 rue des Vosges à Mulhouse. Pour évaluer l influence sur la consommation annuelle d énergie des modifications techniques apportées aux bâtiments et aux systèmes, nous avons utilisé un outil de simulation dynamique : Comfie-Pléïades. Cet outil est susceptible de prendre en compte le comportement dynamique du bâtiment en intégrant le comportement des parois, des baies vitrées et des apports solaires, des masses intérieures, etc. Associé à un module de calcul de rendement des systèmes énergétiques, il peut fournir : - les consommations d énergie annuelles de chauffage, - l évolution de la température intérieure, notamment en été. Nous avons récemment validé cet outil en comparant les résultats de simulation avec les mesures effectuées sur un bâtiment existant ayant fait l objet d un suivi métrologique très détaillé pendant une année au pas de temps de 10 minutes (collectif de 17 logements à Villeurbanne). Les différentes étapes de travail seront donc les suivantes : 1 - Description des deux bâtiments et numérisation de leur plan, 2 - Inventaire des solutions techniques à explorer, à simuler et à étudier pour atteindre les objectifs de consommation assignés, en cherchant à ne pas se mettre de contrainte trop forte, notamment sur l existence ou non d une offre technique (démarche exploratoire), 3 - Simulations mettant en œuvre les améliorations proposées, 4 - Elaboration de combinaisons de solutions conduisant au résultat recherché, différenciées selon le type de bâtiment ou de logement étudié, 5 - Approche économique avec évaluation des coûts des solutions proposées. 9\n12 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Chapitre 1 :La méthodologie 1-2 Le logiciel Pléïades + Comfie Présentation générale de l outil Le logiciel Pléïades + Comfie est un outil de simulation dynamique développé par le Centre d Energétique de l Ecole des Mines de Paris. A partir d une description très fine du bâtiment, de ses équipements, des séquences et heures de fonctionnement ou d arrêt des matériels, des séquences d occupation ou d inoccupation, etc, il procède, sur l ensemble de l année, à un calcul au pas de temps de l heure de l ensemble des équilibres thermiques du bâtiment, ce qui lui permet de déterminer, pour chaque heure, les besoins de chauffage (ou de climatisation) ainsi que les températures dans les locaux. La décomposition du bâtiment peut comporter jusqu'à 20 zones thermiquement différentes. L utilisation de ce logiciel a plusieurs avantages majeurs : Il permet simultanément le calcul des consommations de chauffage et le contrôle des conditions du confort d été. Il permet évidemment l utilisation d un fichier météo spécifique à Mulhouse. Les paramètres de ventilation, d occupation et de niveau de température dans les locaux chauffés peuvent être librement fixés. On peut donc les rendre conformes aux valeurs mesurées sur des opérations similaires et donner un caractère plus représentatif à la simulation. Les résultats sont disponibles à la suite des simulations se présente notamment sous formes : d un tableau de synthèse, indiquant les besoins, les puissances et les températures moyennes, mini et maxi pour chacune des zones. d un module d analyse graphique des températures ou des puissances sur une période choisie. Ce module permet d afficher simultanément les résultats de simulations différentes et de les comparer. d un descriptif organisé en arborescence permettant de retrouver rapidement les paramètres utilisés pour la simulation. Les résultats des calculs sont également retranscrits dans un fichier au format texte que l on peut transformer pour l utiliser dans un tableur. Ce fichier reprend heure par heure et jour par jour les calculs des températures et des puissances de chaque zone. C est ce fichier qui a été exploité pour le calcul des consommations. 10\n13 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Chapitre 1 :La méthodologie DamidotGV-conso / conso / Extérieur DamidotGV-conso / conso / T4 53 veranda DamidotGV-conso / conso / T4 53 séjour 35 C 34 C 33 C 32 C 31 C 30 C 29 C 28 C 27 C 26 C 25 C 24 C 23 C 22 C 21 C 20 C 19 C 18 C 17 C 16 C 15 C 14 C 02/ / / / / / / / / / / / / / /07-00 Figure 1.1 : Exemple de graphique disponible avec Comfie. Ici des courbes de température en été (température extérieure, dans le séjour et dans la véranda) Calcul des rendements et des consommations Nous avons réalisé ces calculs au moyen de deux fichiers Excel. Le premier est destiné au calcul des différents rendements : - émission, - régulation, - distribution de chauffage, - génération de chauffage pour une ou deux chaudières, à allure constante ou modulante et avec production d'ecs ou non. - distribution d'ecs. - stockage d'ecs. - génération d'ecs. Deux onglets ont été réalisés pour chaque rendement. Le premier pour la saisie et le second pour les calculs «cachés». Ces rendements ont été déterminés à partir des règles de calcul développées dans la méthode Th-C de Le second fichier Excel est un simple fichier de saisie destiné à récupérer la valeur de certains paramètres déterminés par Comfie, à savoir : - GV, - BV, - Les degrés heures, - Les fréquences cumulées de températures extérieures, - La température moyenne extérieure hiver, - La température moyenne extérieure été, 11\n14 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Chapitre 1 :La méthodologie - La température moyenne intérieure hiver, - La température moyenne intérieure été, - La durée de la saison de chauffe. Ces différentes valeurs sont introduites dans les feuilles de calcul des rendements Validation du modèle La validation de cet outil de simulation a été faite sur une opération de logements que nous avions entièrement instrumentée pendant un an (280 capteurs). Les consommations calculées par le modèle ne se sont pas écartées de plus de 5% des consommations mesurées sur l immeuble de référence. Compte tenu de la précision avec laquelle sont connues la plupart des variables utilisées dans la modélisation, cet écart doit être considéré comme très satisfaisant. Parmi les paramètres susceptibles d introduire une incertitude, citons : La valeur des ponts thermiques saisie et des débits de ventilation qui peuvent varier en fonction de la mise en œuvre sur le chantier, Les apports internes, considérés constants sur une journée et sur l année, La justification physique du rendement d'émission, systématiquement pris égal à 0,95 conformément aux indications du CSTB, La détermination du rendement de régulation dont la formule reste simple (voire simpliste) et dont la variation a des conséquences importantes sur les consommations. L exactitude d un certain nombre de coefficients (d absorption ou d échange de chaleur, etc.), La fiabilité et la précision des mesures elles-mêmes Difficultés spécifiques liées à l évaluation du confort d été Afin de valider de façon satisfaisante les solutions qui seront retenues pour atteindre les 50 kwh/m².an, il était prévu de vérifier leur impact sur le confort d été. On a systématiquement privilégié une isolation par l intérieur car elle permet d effectuer les travaux logement par logement lors des changements de propriétaire. Ceci aura pour effet de réduire l inertie et donc de favoriser l élévation des températures intérieures diurnes en été. Pléïades + Comfie permet de contrôler les niveaux de température dans les différentes zones. Sur le bâtiment test de référence (immeuble Damidot), les températures ont été enregistrées toute l année. La vérification des calculs semble donc possible. Mais deux problèmes se posent : Comme la plupart des outils de simulation dynamique, Comfie ne sait pas déterminer les débits exacts induits par la ventilation naturelle due à l ouverture des fenêtres. Ces débits jouent pourtant un rôle essentiel dans la détermination du niveau de température interne, Sur le bâtiment test de Villeurbanne, les menuiseries extérieures (et celles entre véranda et logement) ont été instrumentées au moyen d un contact de feuillure nous renseignant si elles étaient ouvertes ou fermées. Mais ce dispositif ne nous fournissait pas l amplitude de l ouverture (entre ouverte, ou grande ouverte?), ni la valeur du débit d air. Si on fixe à zéro le débit dû à la ventilation naturelle (faute de connaître sa valeur exacte), on s aperçoit que le niveau de température dans le logement fourni par le calcul est toujours supérieur à celui de la véranda et de l extérieur (voir figure 1.1). Or les mesures montrent le contraire (voir séquence de mesure de la figure 1.3). Le débit de ventilation naturelle 12\n15 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Chapitre 1 :La méthodologie ne peut donc pas être pris égal à zéro. Cela induit une erreur majeure. Mais comment alors déterminer ce débit de manière fiable? Communauté Urbaine de Lyon 36 Evolution des températures Logement 112 le 18 Juin 2003 Région Rhone-Alpes Température C Véranda Séjour 24 Temp. Extérieure fermée 22 Position de la fenetre extérieure Porte-fenetre Séjour toujours ouverte 20 ouverte ENERTECH Heures ADEME Figure 1.3 : Les mesures réalisées dans l immeuble test montrent qu en cours de journée, la température dans le séjour est plus faible que dans la véranda et à l'extérieur. Afin d obtenir une valeur approchée, nous avons estimé le taux de renouvellement d air nécessaire pour atteindre le niveau de température mesuré. Ce taux est de 1,50 volumes par heure. Cela peut paraître un peu faible pour une ouverture de fenêtre, mais il faut garder à l esprit qu il s agit d un taux journalier moyen. Pour apprécier un peu mieux l impact des débits de ventilation naturelle et les erreurs éventuelles que l on pourrait être amené à commettre en les mésestimant, nous avons élaboré et testé trois scénarii sur un bâtiment après isolation à Carpentras (zone climatique H3, la plus chaude). Les trois scénarii avaient un débit de ventilation 3 fois supérieur la nuit à celui de la journée, et ils se différenciaient par la valeur de leur débit nocturne (respectivement 5, 2.5, et 1.5 vol/h la nuit). 13\n16 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Chapitre 1 :La méthodologie Fréquences cumulées des températures Ca_1_0_17_15 mois de Juillet-Août Température ( C) ,5 Vol/h 2,5 Vol/h 5 Vol/h 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Figure 1.4 : Fréquences cumulées des températures intérieures en fonction du renouvellement d'air. La figure 1.4 représente les courbes de fréquences cumulées des températures intérieures durant les mois de juillet et d août dans ce bâtiment. On observe qu avec un débit nocturne de 5 volumes par heure on ne dépasse que très rarement 27 C (1% du temps, soit en moyenne 15 minutes/j) en juillet et en août. Si le débit n est plus que de 2,5 vol/h, la température est supérieure à 27 C pendant 15% du temps (soit 3,6 h/j) et lorsqu il atteint 1,5 vol/h, on dépasse 27 C pendant 50% du temps. La variation des résultats entre les trois scénarii est très importante. Elle montre l extrême sensibilité de la température intérieure au débit de renouvellement d air nocturne. Il sera donc difficile d'annoncer des résultats fiables pour caractériser le confort d'été. Afin d éviter toute ambiguïté sur les résultats, il faudra toujours veiller à préciser très explicitement les valeurs du débit d air nocturne adoptées pour le calcul. Une chose est sûre : le confort d été sera plus délicat à atteindre avec les bâtiments très isolés, à cause notamment du niveau d apports internes, difficile à évacuer sur l extérieur. Il faudra impérativement, pour y parvenir, mettre en place toutes les dispositions propres à réduire les consommations d électricité spécifiques (MDE) dans les logements. Autre difficulté : la notion de confort, surtout en été, ne peut se résumer à l analyse de la température intérieure. Un courant d'air, même s'il ne fait pas diminuer la température, apporte une sensation de rafraîchissement car il augmente l évaporation à la surface de la peau. Mais cette évaporation est aussi fonction de l hygrométrie... 14\n17 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Chapitre 1 :La méthodologie Conclusion Même s il n apporte pas une réponse à toutes nos interrogations, le logiciel Comfi- Pléïades nous a semblé un bon compromis pour procéder au travail de simulation et d exploration que nous avions à réaliser. Il présente les mêmes limites que tous les modèles de simulation! Mais il a l avantage d une certaine facilité d utilisation, d une grande rapidité d exécution. 1-3 Les objectifs Cette étude a pour but de déterminer, sur deux bâtiments jugés représentatifs du quartier à rénover, quelles sont les dispositions techniques qu il conviendrait de mettre en œuvre pour atteindre une consommation de chauffage, exprimée en énergie primaire, de 50 kwh/m².an. Sans préjuger des technologies disponibles aujourd hui en France (probablement insuffisantes), l approche retenue dans ce qui suit s est voulue purement exploratoire en ce sens qu elle ne s est pas bornée aux matériels disponibles aujourd hui sur le marché français. Elle cherche plutôt à définir la nature des performances que chaque type de composant devrait satisfaire pour contribuer à atteindre la performance globale recherchée. Enfin, il n est pas inutile de rappeler que nous sommes dans une Europe ouverte, et qu un certain nombre de pays ont déjà développé des technologies performantes. Le second objectif de cette étude est une évaluation économique des dispositions mises en œuvre. Cette tâche est extrêmement délicate dans la mesure où les prescriptions nécessaires supposent des matériels et des matériaux peu fréquemment, ou pas, mis en œuvre en France actuellement. On ne dispose donc pas de grille de prix et il faudra probablement, dans un second temps, préciser les valeurs avec l aide de l ensemble des professionnels concernés. Il faut toutefois conserver à l esprit que les marchés naissants ne reflètent pas toujours correctement (et même pratiquement jamais) le prix à terme des produits et des techniques. L exemple de l histoire du vitrage peu émissif est une parfaite illustration de ce principe. 15\n18 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Chapitre 3 : Hypothèses et principes de calcul des solutions CHAPITRE 2 : TYPOLOGIE DES BÂTIMENTS ETUDIES 2-1 Généralités Après visite de différents bâtiments dans le quartier qui sera soumis à la rénovation, deux d entre eux ont été retenus. Il s agit des maisons sises au 19 et au 31 rue des Vosges. Bâtiment du 19 rue des Vosges Bâtiment du 31 rue des Vosges Leurs caractéristiques générales sont les suivantes (N.B. : les plans du 31 sont en annexes) : Type du bâtiment Surface habitable Surface plancher bas Surface plancher haut Surface rampant Surface murs extérieurs Surface menuiseries (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) Façade Sud Façade Nord Totale 19 rue des Vosges 133,5 53,1 34,8 30,7 115,50 9,61 10,79 20,40 31 rue des Vosges 194,5 57,1 35,0 29,0 143,5 16,00 16,14 32,14 Figure 2.1 : Principales caractéristiques typologiques et dimensionnelles des 2 bâtiments étudiés 16\n19 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Chapitre 3 : Hypothèses et principes de calcul des solutions 2-2 Caractéristiques générales des bâtiments existants L analyse sur place a conduit à choisir les valeurs suivantes : Menuiseries Menuiseries bois simple vitrage K = 4,36 W/m².K. Coefficient de claire : - petites fenêtres = 0,70 - grandes fenêtres = 0,70 L impact des volets n a pas été pris en compte dans le calcul des consommations afin de ne pas s appuyer sur un paramètre purement comportemental que l on ne maîtrise pas (la fermeture des volets par les gens). Murs extérieurs Blocs de calcaire ferme, λ = 2,30 W/m.K, de 50 cm d épaisseur. R = 0,31 m² C/W Planchers rampants hauts et planchers sous combles Lattis bois + chaux, plâtre 2 cm, λ = 0,35 W/m.K., bois 1 cm, R = 0,06 m² C/W Planchers bas sur cave Plancher bois + lame d air + Placo R = 0,30 m² C/W Renouvellement d'air Le renouvellement d air n est en principe pas connu dans des bâtiments anciens, qui plus est non munis de ventilation mécanique. On a fait l hypothèse, assez légitime, que le débit moyen annuel était de 0,50 volume par heure. Scénario d'occupation Les scénarii d occupation ne sont évidemment pas une caractéristique «actuelle» des bâtiments comme l indique le titre du présent paragraphe, mais il est nécessaire de les définir afin de pouvoir déterminer la consommation du bâtiment avant rénovation. Ces scénarii seront d ailleurs conservés dans le bâtiment une fois rénové. Scénarii d occupation : Présence : - à 100% de 20h à 8h, - 0% le reste du temps. Pas de différence entre les différents jours de la semaine. 17\n20 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Chapitre 3 : Hypothèses et principes de calcul des solutions Taux d'occupation : 4,38 personnes pour 100 m² (c est ainsi que le logiciel COMFIE intègre cette donnée...). Cette valeur est issue d observations faites sur d autres bâtiments du même type. Scénario de puissance dissipée (apports internes) Même remarque préalable que précédemment. 100 % du temps toute la semaine. Puissance dissipée : 448 W pour 100 m². Cette valeur est issue d observations faites sur d autres bâtiments du même type. La décomposition de ces apports est la suivante : Nature de l apport Puissance pour 100 m² (W) Electricité spécifique 245 W (55 %) Electricité des services généraux 38 W (8%) Cuisson 108 W (24 %) Distribution ecs dans les logements 25 W (6 %) Utilisation d ecs dans le logement 32 W (7 %) 448 W (100 %) Rendements des installations existantes Chauffage électrique (les installations existantes ne sont pas à l électricité, mais cette hypothèse a été rendue nécessaire par la simulation que nous avons faite du cas de la rénovation à l électricité) : - Rendement d émission = 0,95 (convecteurs). - Rendement de régulation - Valeur de R r0 = 0,96 (régulation par pièce conforme aux normes sans plus). - Rendement émission/distribution/régulation : 0,912 Chauffage au gaz : Le chauffage et la production d eau chaude sanitaire des installations existantes étaient assurées par des chaudières murales. Les différents rendements pour le chauffage ont été pris ainsi : - Rendement de génération = 0,77 sur PCS. - Rendement de distribution : pas d'isolation des tubes. - Rendement de régulation : valeur de R r0 = 0,86 (pas de robinet thermostatique). D où le rendement émission/régulation : 0,662. Le rendement de distribution a été calculé en supposant que la distribution principale hors volume chauffé mesurait 10 m en 28 et était calorifugée par 30 mm d isolant (conductivité λ= 0,035 W/m C). 18\n21 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Chapitre 3 : Hypothèses et principes de calcul des solutions CHAPITRE 3 : HYPOTHESES ET PRINCIPES DE CALCUL DES SOLUTIONS EN RENOVATION La méthode utilisée pour conduire les simulations et arbitrer parmi les résultats est la suivante : - phase 1 : nous avons fait l inventaire de tous les paramètres susceptibles de varier, et dont l étude pouvait présenter un intérêt, ne serait ce qu à titre exploratoire, - phase 2 : pour chacun des paramètres retenus, nous avons ensuite défini une plage de variation. Cela revient à préciser, par exemple, de quelle valeur minimale à quelle valeur maximale doit varier la résistance thermique des murs. Dès ce stade de l étude, il a fallu se positionner face à la question des matériels. Ainsi, faut-il borner notre exploration aux seuls matériels présents sur le marché français, ou bien faut-il faire des simulations prospectives avec des paramètres ne correspondant à aucune fabrication actuelle, soit en France, soit en Europe? De façon très claire, le parti a été pris d explorer les conditions techniques conduisant au résultat cherché sans se préoccuper de savoir si les technologies étaient ou non disponibles, partant plutôt de l idée que cette étude devait servir, au contraire, à définir les performances des équipements ou matériaux nouveaux nécessaires pour accéder aux objectifs assignés. Toutefois, nous n avons pas pratiqué entièrement «à l aveugle». Nous avons étudié le marché allemand des produits et matériels déjà commercialisés et mis en oeuvre dans les constructions du type PassivHaus (15 kwh/m 2 /an). A noter que dans tous les cas, les systèmes de chauffage (pour chaque énergie) ont été choisis à leur meilleur niveau disponible en France. Ce paramètre n a pas fait l objet de variantes. - phase 3 : mise en œuvre des calculs de simulation conduisant à autant de valeurs de la consommation de chauffage par m², - phase 4 : étude par simulation de paramètres supplémentaires mais marginaux, - phase 5 : calculs économiques, - phase 6 : choix des meilleures solutions technico-économiques. Les phases 1 et 2 seront présentées dans le présent chapitre. Les autres phases font l objet du chapitre suivant. 3-1 L isolation du bâti Principe de la simulation : Pour des facilités de simulation et pour ne pas multiplier les cas de figure, seule l isolation des parois verticales a fait l'objet de variations paramétriques. C'est également 19\n22 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Chapitre 3 : Hypothèses et principes de calcul des solutions l isolation par l intérieur de ces parois qui sera à l origine d une réduction de la surface habitable qu il conviendra de minimiser. Planchers hauts et bas Voici, pour chaque type de parois, les caractéristiques des différentes valeurs de la résistance thermique mise en œuvre dans les simulations : Type de plancher R1 R2 R3 R4 En combles 7,5 7,5 7,5 7,5 Sous rampants 2,9 4,3 5,7 7,5 En sous-face de plancher bas sur soussol 0 2,9 4,3 5,7 Figure 3.1 : Résistances thermiques (en m² C/W) des planchers hauts et bas Murs Il est en principe possible d isoler les parois verticales soit par l intérieur (au détriment de la surface habitable, mais à moindre coût), soit par l extérieur. Cette dernière solution permet de supprimer les ponts thermiques, elle résout aussi le problème des équipements (sanitaires, radiateurs, etc) placés en façade, mais elle ne peut être généralisée dans un programme de rénovation, car les conditions de sa réalisation ne sont souvent pas réunies. Ainsi en est-il de l isolation extérieure sur la rue qui peut être irréalisable soit à cause du caractère esthétique de la façade ancienne, soit à cause de l emprise sur le domaine public qui est souvent rédhibitoire (juridiquement ou pour des questions de place). Dans le cas des deux bâtiments à étudier, l apport thermique de l isolation par l extérieur est très réduit du fait de la présence de plancher en bois pratiquement pas sujets à des ponts thermiques. En conséquence, et pour simplifier l étude, cette distinction n a pas été prise en compte dans les simulations. Néanmoins, à chaque fois que la solution de l isolation par l extérieur sera possible, elle doit être envisagée, car elle simplifiera les travaux de rénovation et conduira à de meilleures performances thermiques. Dans ce qui suit, il faut considérer les valeurs de la résistance thermique (parfois très élevées) comme purement exploratoires. La question à laquelle nous devions répondre était : vaut-il mieux isoler les parois verticales avec des résistances thermiques très élevées (voire inexistantes aujourd hui sur le marché), ou bien recourir à d autres technologies? Type d isolation murale R1 R2 R3 R4 Valeur de la résistance thermique R = 2,9 m².k/w R = 4,3 m².k/w R = 5,7 m².k/w R = 7,5 m².k/w Figure 3.2 : Isolation des murs par l intérieur - Résistances prises pour les simulations 20\n23 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Chapitre 3 : Hypothèses et principes de calcul des solutions 3-2 Le choix des menuiseries et des vitrages Dans tous les cas de figure les menuiseries extérieures ont été changées. Quatre types de solutions ont été envisagées, en fonction du type de menuiserie et du type de vitrage : Type de menuiserie Type de vitrage U g (fenêtre) W/m².K Bois Double peu émissif avec argon Bois non renforcé Triple peu émissif avec argon ( ) Bois - Double Double peu émissif fenêtre avec argon Bois/liège ou Triple peu émissif équivalent avec argon U w (vitrage) W/m².K Facteur solaire (%) 1,70 1, ,10 0, ,97 0, ,78 0,60 52 Figure 3.3 : Menuiseries extérieures et type de vitrage choisis pour la simulation La double fenêtre est une très vieille technique utilisée depuis des décennies dans les régions froides. Il s agit de deux fenêtres placées à environ 20 ou 30 cm d intervalle dans l épaisseur du mur extérieur. Ce dispositif, outre ses bonnes performances thermiques, permet de «doser» la résistance thermique en n ouvrant qu une ou des deux fenêtres. La fenêtre «bois/liège» ou les fenêtres du même type (c est à dire de structure en sandwich) sont constituées de menuiseries comprenant différentes couches de matériaux, notamment de matériaux isolants (du liège ou du Purénite), destinés à renforcer la résistance thermique globale de la menuiserie. Ces solutions sont mises en œuvre avec les triples vitrages. Remarque : pour la seule référence de vitrage performant disponible en France (le double vitrage peu émissif à lame d argon), nous avons adopté une valeur de U de la fenêtre assez conservatrice (U w = 1,70 W/m²K) liée à l utilisation de bois pour la menuiserie, plutôt que de PVC. L utilisation de celui-ci peut permettre d atteindre des valeurs de U global de l ordre de 1,4 à 1,5 W/m²K. 3-3 Le renouvellement d air Le renouvellement d air est un des principaux problèmes posés par la rénovation. Dans les logements anciens, il existe en général un débit de renouvellement d air parasite. Ce débit est très difficile à évaluer. Il est surtout très irrégulier, excessif les jours de vent, et très insuffisant les jours où règne l anticyclone. Les pathologies (moisissures, «fantômes», etc) sont nombreuses, qui attestent de l insuffisance globale de ce débit. Le risque, lors de la rénovation, est de rendre définitivement étanches les logements, notamment lors du remplacement de toutes les menuiseries extérieures, source principale de renouvellement d air dans les bâtiments anciens. Nous avons donc adopté deux hypothèses que nous avons systématiquement mises en œuvre dans l ensemble des cas simulés : 21\n24 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Chapitre 3 : Hypothèses et principes de calcul des solutions d abord, nous avons estimé à 0,5 vol/h le débit de renouvellement d air naturel moyen (à l échelle de l année) dans les logements existants, et nous avons décidé de conserver cette valeur dans le calcul des bâtiments après transformation. Ce débit correspond aussi à la valeur moyenne annuelle du renouvellement d air telle que nous avons pu la mesurer dans l immeuble expérimental neuf que nous avons instrumenté pendant une année. Elle reflète donc une situation réelle. nous avons considéré que ce débit pouvait être atteint de deux façons : - soit de façon naturelle. Dans ce cas, on a supposé que des orifices dans les menuiseries permettraient de fournir des entrées d air équivalentes à ce qui existait avant rénovation. Qu on se rassure, le résultat des simulations présenté dans ce qui suit va montrer que cette solution, peu satisfaisante, ne conduit jamais aux objectifs assignés. Cette voie sera donc abandonnée. - soit mécaniquement. C est effectivement le seul moyen d assurer une réalité au débit recherché. Mais afin d atteindre les performances requises, nous avons également supposé que le renouvellement d air était alors de type double flux, avec échangeur de chaleur. Nous avons considéré que l efficacité de l échangeur était de 70 %. Cette valeur de 70 % est aujourd hui très largement dépassée par les produits mis en vente notamment sur le marché allemand et qui affichent des rendements de 95% pouvant même atteindre 99 %! Certes il s agit de mesures en laboratoire. Avec l encrassement et les vicissitudes de la réalité (équilibrage des débits, etc), il est très raisonnable et prudent d adopter une valeur de 70 %. La ventilation double flux avec récupération de chaleur est connue et utilisée en France depuis plusieurs décennies. On peut donc considérer que la technique qui est proposée ici est disponible en France. Dans le cas des deux bâtiments étudiés, la rénovation portera simultanément sur l ensemble des logements. Il est donc tout à fait possible de proposer un système unique de ventilation centralisée, plutôt qu un système de ventilation par logement. Mais la technique de rénovation par système centralisé n est pas la seule possible. Il existe effectivement deux alternatives : les systèmes individuels regroupant dans un faux plafond ou un placard du logement, un échangeur et deux moto-ventilateurs (voir ci-dessus). Cette solution individuelle sera parfaitement adaptée à la rénovation d un seul logement dans un immeuble (puisque dans ce cas la rénovation collective n est pas possible), des systèmes de ventilation dont les réseaux n opèrent plus verticalement (depuis la toiture), mais horizontalement depuis la façade. C est précisément la démarche qui a été utilisée en Allemagne, pays récemment acquis à la ventilation mécanique. Plusieurs systèmes double flux d'une efficacité d'échange de 70% et parfois supérieure ont été trouvés chez des fabricants allemands. Ces systèmes sont adaptés à la rénovation car ils s'installent dans les murs extérieurs. Aucun réseau ne relie les différentes pièces des logements. Certains systèmes intègrent dans le même bloc la prise d'air neuf, le soufflage, la reprise, le rejet et l'échangeur. Un bloc par pièce est nécessaire. D'autre fonctionnent par deux blocs (un par pièce) qui assurent en alternance le soufflage et la reprise. 3-4 Les apports internes et scénarii d occupation Inchangés par rapport aux hypothèses détaillées au 2.2 concernant les bâtiments existants. Rappelons qu il s agit des valeurs issues des mesures effectuées dans l immeuble qui a fait l objet d un suivi pendant une année. A noter que dans tous les cas de figure, on a considéré l existence d un ralenti de nuit. 22\n25 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Chapitre 3 : Hypothèses et principes de calcul des solutions 3-5 Energie et technologie de chauffage L électricité Bâtiments existants On a supposé que les installations existantes, quel que soit leur type, étaient équipées de convecteurs si elles avaient été chauffées à l électricité. Caractéristiques techniques de ces équipements adoptées pour la modélisation : voir Bâtiments rénovés Deux solutions sont en théorie possibles : - le chauffage par convecteurs électriques Compte tenu du mode de calcul en énergie primaire, cette solution n aura aucune chance de satisfaire les exigences requises. Il lui faudrait pour cela une enveloppe près de trois fois plus isolante, ce qui paraît difficile. Nous n avons pas étudié ce cas. - la pompe à chaleur sur l air extrait Cette technologie est une bonne réponse technique. Le coefficient de performance est de l ordre de 3. Compte tenu du rendement de la production électrique actuelle, le rendement global d une PAC sur air extrait est tout à fait comparable avec celui des combustibles. C est une des manières les plus intelligentes d utiliser l électricité. Et compte tenu des très faibles niveaux de puissance thermique nécessaires dans les bâtiments une fois l enveloppe améliorée, l investissement ne devrait pas être important. En France ce système existe déjà. Récemment, la société Aldès a développé le système «Températion» basé sur ce principe, mais adapté à d autres fins, et la société France Air vient de sortir une PAC de ce type avec régulation pièce par pièce. Caractéristiques de ces équipements adoptées pour la modélisation : COP = 3 Rendement d émission : 0,95 (air soufflé) Rendement de régulation : valeur de R r0 = 0,96 (régulation par pièce conforme aux normes) Le gaz On a vu que la production actuelle de chauffage est assurée par des chaudières murales à gaz double service de 23 kw. Dans les bâtiments rénovés, nous avons systématiquement privilégié les chaudières à condensation. En effet, les bâtiments concernés sont tous des bâtiments déjà équipés de radiateurs. La rénovation de l enveloppe aura pour effet une réduction spectaculaire des régimes de température nécessaires (par exemple, au lieu d un régime 90/70 C on pourra chauffer avec 23\n26 ALME Mulhouse Première Partie ENERTECH Chapitre 3 : Hypothèses et principes de calcul des solutions 50/40 C), ce qui constituera une situation particulièrement favorable à la condensation (on condensera fortement toute l année) qui permettra ainsi d obtenir des rendements d exploitation très élevés. Lors des rénovations, le choix du niveau de puissance de la chaudière est important, car trop élevé, il affecte le rendement d exploitation. Dans tous les cas, nous avons donc recalculé cette puissance en rapport avec les nouveaux besoins. Ne pas le faire aurait dégradé de façon peu réaliste le rendement d exploitation. On a aussi pris le parti, mais ceci est un choix sans conséquences lourdes, de supposer que le chauffage serait collectif (ce qui pose le problème des modes de partage des frais afférents). Les caractéristiques techniques de la chaudière au sol adoptée sont les suivantes : Caractéristiques Chaudière à condensation au sol Puissance (kw) 24 Rendement à 100% de la charge (% sur pci) 107,4 Rendement à 30% de la charge (% sur pci) 107,4 Pertes à l arrêt (W) 63 Figure 3.4 : Caractéristiques de la chaudière à condensation utilisée en rénovation 3-6 Equivalence adoptée entre énergie primaire et énergie finale Les objectifs de consommation assignés sont exprimés en énergie primaire. Il est donc nécessaire de transformer les résultats fournis par la modélisation, puisqu il s agit d énergie finale. Pour le gaz, nous avons travaillé en kwh pcs (pouvoir calorifique supérieur), et nous avons utilisé un coefficient de conversion de 1. Les rendements de génération exprimés en PCI par les fabricants sont donc divisés par les coefficients 1, Le rendement de régulation Le mode de calcul du rendement de régulation, basé sur la méthode des règles de calcul Th-C de 1988, fait intervenir les coefficients G et B caractéristiques de l enveloppe du bâtiment, et un rendement R r0 caractéristique de l équipement de régulation choisi. Cette méthode s est avérée peu adaptée au cas des bâtiments rénovés car elle conduisait, à cause de la très faible valeur de G et donc de l écart important entre B et G, à des valeurs ridiculement faibles du rendement de régulation qui pouvait parfois atteindre 40 %! L une des conséquences de ce dysfonctionnement était par exemple qu après rénovation, le rendement global de l installation de chauffage était si faible que la puissance (initiale) de la chaudière était déclarée «insuffisante» par le modèle. A défaut de pouvoir reprendre les règles de calcul de ce rendement de régulation sur des bases plus adaptées, nous avons préféré le borner à 80 % dans toutes les simulations. Est-ce une erreur? Certainement pas, car la dégradation du rendement de régulation traduit, rappelons-le, une surchauffe des locaux consécutive à une incapacité du système régulant à adapter les apports de l installation de chauffage alors qu il y a déjà beaucoup d apports gratuits. Un rendement de 40 % du rendement de régulation traduirait en hiver une 24\nAmélioration thermique de l habitat l existant RENOVATION DU QUARTIER FRANKLIN A MULHOUSE\nLYON 17 Janvier 2007 Amélioration thermique de l habitat l existant RENOVATION DU QUARTIER FRANKLIN A MULHOUSE Olivier SIDLER Sté Quelle stratégie pour rénover r le parc de logements existant? Un indicateur\nRénovation d immeubles\nRénovation d immeubles d habitation au niveau BBC Retour d expérience sur les opérations menées dans le Quartier Franklin à Mulhouse de 2004 à 2010 (Synthèse - Novembre 2010) La rénovation du quartier


Une proposition de loi visant à conforter les réseaux mutualistes notamment pour les soins d'optique et dentaires, a été amendée pour désamorcer l'ire d'une partie des médecins libéraux et des internes qui y voient une atteinte à la liberté de choix du médecin.\nLa commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a examiné ce mercredi 21 novembre au matin la proposition de loi 296, présentée par plusieurs députés socialistes avant un examen en séance prévu le 28 novembre. Ce texte vise à autoriser les mutuelles santé à mieux rembourser leurs adhérents lorsqu'ils se font soigner par des professionnels agréés dans le cadre de réseaux de soins.\nLa proposition de loi avait donc pour objectif de restaurer l'équité entre les acteurs de l'assurance santé complémentaire et d'opérer une régularisation juridique d'une situation existante. Mais elle est intervenue dans un climat de tension alors que les négociations entre syndicats de médecins, sécurité sociale et complémentaires santé sur les dépassements d'honoraires s'achevaient péniblement.\n"Touraine tente de calmer la colère des internes", titre Le Figaro-économie (page 19), qui annonce qu'"après une nouvelle manifestation d'internes en médecine devant sa porte, hier, la ministre de la Santé lâche du lest. Au risque de mécontenter les mutuelles".\nEn effet, Marisol Touraine a précisé hier qu'elle s'opposait dorénavant "à un remboursement différencié" des adhérents selon qu'ils consultent ou non des professionnels de santé agréés par leur mutuelle, "sauf pour l'optique et le dentaire", seuls secteurs concernés actuellement par les réseaux de soins. Environ 3.000 internes des hôpitaux, selon les organisateurs, ont manifesté hier à Paris contre la politique de santé du gouvernement. "Les mutuelles étaient aussi dans le collimateur", souligne le site Internet de La Tribune.\nQuel avenir pour les réseaux de soins? La réglementation sur les réseaux de soins dans leur ensemble, mutualistes ou non, pourrait bien sortir transformée de ces débats houleux. Il pourrait être question de limiter l'exercice des réseaux aux seuls réseaux d'opticiens et de professionnels dentaires, qui sont d'ores et déjà les plus développés car l'optique et le dentaire sont les deux postes de dépenses de santé pour lesquels les remboursements reposent majoritairement sur les complémentaires santé. Selon Le Figaro, Marisol Touraine aurait en effet fait savoir qu’elle s’opposait « à un remboursement différencié sauf pour l'optique et le dentaire ». Quid des réseaux d'audio prothésistes déjà en place ? Ou d'autres réseaux de diététiciens par exemple chez Santéclair?\nSuivant:Essayer de se brosser les dents sans dentifrice !\nPréc:Lutter contre la plaque et le tartre


Indice des prix à la consommation des ménages - Guyane mars 2017 - Insee Flash Guyane - 63\nIndice des prix à la consommation des ménages - Guyane mars 2017\nIndice des prix à la consommation des ménages - Guyane mars 2017Stabilité des prix en mars 2017, hausse de 1 % sur un an\nEvelyne RAGOT, Bertrand Aumand\nEn mars 2017, l’indice des prix à la consommation des ménages en Guyane est stable malgré une baisse des prix de l’alimentation (– 0,3 %), de l’énergie (– 0,5 %) et des services (– 0,2 %) compensées par la hausse des prix des produits manufacturés (+ 0,6 %). Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 1,1 %.\nInsee Flash Guyane N° 63\nLes prix de l’alimentation sont en baisse de 0,3 %. En effet, les prix des produits frais fléchissent de 1,0 % malgré un léger rebond des fruits frais (+ 0,1 %). Parallèlement, les prix des poissons frais et des légumes frais se rétractent de 1,5 % et 1,6 %. Hors produits frais, les prix de l’alimentation reculent de 0,2 %. Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 0,3 %.\nLes prix des produits manufacturés augmentent de 0,6 %. Les prix de l’habillement et chaussures progressent de 2,7 % suite à la reprise des prix après la période des soldes et des différentes promotions. Les prix des autres produits manufacturés continuent leur progression (+ 0,2 % ; + 0,4 % sur un an). Les prix des produits de santé fléchissent de 1,0 % (– 3,9 % sur un an).\nLes prix de l’énergie régressent de 0,5 %, notamment sous l’influence de la baisse des prix des produits pétroliers – 0,7 %. En effet, la baisse des prix du gazole (– 1,5 %) et celle du supercarburant (– 0,6 %) est partiellement compensée par la hausse des prix de la bouteille de gaz (+ 6,0 %). Par rapport à mars 2016, les prix de l’énergie augmentent fortement (+ 9,2 %).\nLes prix des services évoluent peu (– 0,2 %). Les prix des services de transports reculent de 6,4 % sur un mois en raison principalement de la baisse des tarifs des transports aériens de passagers (– 7,0 %). Les prix des services de santé baissent de 0,4 % . Cependant sur un an ils augmentent de 0,7 %. Les prix des autres services augmentent de 0,6 % (+ 1,2 % sur un an). Sont en hausse notamment ce mois– ci les prix de l’assurance des transports (+ 8,9 %), des services d’hébergement (+ 0,8 %), et des services de restauration (+ 0,6 %).\ntableau Figure 2 – Indice des prix à la consommation en Guyane - Mars 2017Indice des prix à la consommation (Base 100 : année 2015)\nIndice des prix à la consommation en Guyane - Mars 2017\n10 000 99,4 100,1 100,0 100,5 100,5 0,0 0,3 1,1\n1 596 100,6 100,5 100,8 101,2 100,9 -0,3 0,5 0,3\n162 104,2 104,2 105,6 106,0 105,0 -1,0 0,8 0,8\n1 434 100,0 99,9 100,1 100,5 100,3 -0,2 0,4 0,3\n161 99,5 100,6 100,6 100,7 100,7 0,0 0,1 1,2\n2 930 99,7 99,5 99,2 99,3 99,9 0,6 0,4 0,2\n663 99,9 99,9 99,7 99,7 102,4 2,7 2,5 2,5\n417 98,4 95,8 95,4 95,5 94,6 -1,0 -1,3 -3,9\n1 850 99,8 100,1 99,8 99,9 100,1 0,2 0,0 0,4\n789 93,1 96,5 101,1 102,2 101,6 -0,5 5,3 9,2\n572 88,0 93,4 99,5 100,9 100,2 -0,7 7,3 13,8\n4 524 99,6 100,7 99,7 100,3 100,1 -0,2 -0,6 0,6\n1 239 99,9 100,5 100,5 100,5 100,5 0,0 0,1 0,6\n565 100,4 100,1 100,8 101,5 101,1 -0,4 1,0 0,7\n305 82,4 95,3 81,4 86,7 81,2 -6,4 -14,9 -1,5\n390 100,6 99,1 99,3 99,3 99,3 0,0 0,2 -1,3\n2 025 101,6 102,3 102,0 102,1 102,8 0,6 0,5 1,2\n1 757 100,6 100,6 100,9 101,3 101,0 -0,2 0,4 0,4\n3 719 98,3 98,9 99,7 100,0 100,4 0,3 1,4 2,1\n2 267 99,6 99,4 99,0 99,2 99,2 -0,1 -0,2 -0,4\n9 844 99,2 100,0 99,9 100,3 100,3 0,0 0,3 1,1\n9 211 99,9 100,4 99,8 100,2 100,3 0,1 -0,1 0,4\n9 839 99,3 100,1 100,0 100,4 100,4 0,0 0,3 1,1\ntableau Figure 3 – Indice des prix des départements d’outre-mer et de métropole Mars 2017\n1,5 1,1 1,2 0,8 1,1\n1,6 0,3 1,2 -0,6 0,8\n1,7 0,8 5,9 -2,3 4,6\n1,5 0,3 0,7 -0,5 0,2\n-0,4 1,2 1,3 -0,2 2,8\n0,2 0,2 -1,6 0,3 -1,0\n0,1 2,5 -4,7 4,5 -0,7\n-4,0 -3,9 -3,5 -2,0 -2,5\n1,4 0,4 -0,4 -0,3 -0,7\n11,3 9,2 14,6 12,8 9,9\n16,3 13,8 21,3 18,2 17,0\n0,9 0,6 0,8 0,2 1,1\n1,4 0,6 0,3 0,1 0,5\n0,7 0,7 0,6 0,3 0,4\n1,4 -1,5 9,7 -0,4 1,4\n-2,5 -1,3 -2,7 -5,0 -1,0\n1,3 1,2 1,1 1,0 1,5\n1,5 0,4 1,2 -0,6 1,0\n2,1 2,1 1,7 2,6 1,3\n0,3 -0,4 -1,0 -0,5 -1,1\n1,5 1,1 1,1 0,9 1,1\n0,8 0,4 0,1 0,1 0,5


Des nouvelles du BCG - Elealand - Les aventures d'Eléa, Faustine et Iris\nDes nouvelles du BCG\nPublié le 27 juin 2007 par Elea\nVous vous souvenez peut-être qu'en février dernier, le pédiatre m'avait administré le vaccin du BCG. Il avait dit à ma maman que j'aurais un gros bouton, que je garderais plusieurs mois, voire plusieurs années.\nPresque 5 mois plus tard, voilà le gros bouton, là, sur mon épaule, vous ne pouvez pas le rater !\nEnfin, à voir ma mine réjouie, ça ne me tracasse pas plus que ça !\nQui parmi vous a eu le vaccin du BCG "Nouvelle formule" ? Z'avez encore un bouton rouge, vous ?\nNB : si je me fends la pêche comme ça, c'est parce que je suis en train de rire aux pitreries de mon papa... Déjà que je me bidonne dès que je le vois, donc z'imaginez quand en plus il fait le clown, c'est le fou-rire assuré !\n« Ton prénom : Eléa Chatouilles »\nilan 29/06/2007 18:36\nOui moi je l'ai eu à 6 mois ce vaccin ... et j'ai toujours ce gros bouton rouge ... Il a même été très gros et purulant ... quand il a éclaté j'ai beaucoup pleuré !Quel idée de faire des choses pareil à des enfants !Bisous\ncarole 29/06/2007 14:28\nça elle n'a pas l'air du tout embêtée! je crois que Nina a eu l'ancienne formule, en tout cas, pas de trace mais je vais quand même reregarder ce soir! bises et bon week end\nCaloue 29/06/2007 09:08\nConstantin dit l'avoir au mois d'août et franchement ça ne me fait pas envie du tout mais comme il va chez une nourrice il est obligé.\nMarion 29/06/2007 02:45\nRéponse en aout pour nous...!Bisous Eléa, t'es toujours aussi gaie, ca fait plaisir a voir !\nAliocha 28/06/2007 23:49\nben moi j'ai dû avoir l'ancienne formule! en tout cas la nouvelle a pas l'air ragoutante à ce que j'en lis! beurk!\nRose_bleue 28/06/2007 21:20\nTu as encore le bouton rouge? Ca dure bien longtemps!\nMony 28/06/2007 21:03\nAïe, faudrait que Fenris y passe aussi, mais je ne veux pas !!!\nNella et Maëllys 28/06/2007 18:27\nElle est vraiment adorable, quel bouille à croquer. La photo est très jolie. Pour répondre à ta question Maëllys la toujours et cela va faire bientôt 1 ans.Bisous\nEnzo :0059: 28/06/2007 17:42\noui je les eu mes premiers mois, le troisième je crois, j'ai 18 mois et j'ai encore le gros bouton !! mais ca ne me dérange pas à moi non plus !!!\nLe petit monstre 28/06/2007 15:44\nMoi, je l'ai eu il y a longtemps donc j'ai eu l'ancienne génération! C'est vrai que la nouvelle méthode d'inoculation est très fortement décriée...Je crois qu'ils essayent d'améliorer tout cela! Croisons les doigts parce que c'est important!!!bisesle petit monstre\njessy 28/06/2007 15:25\nmoi je n'en ai pas voulu a cause de ca justement, comme ce n'était pas encore trop au poing!! c'est le seul vaccin que romane n'a pas\nsaby 28/06/2007 14:38\ncoucoumoi aussi ze l'ai eu ce truc....mais toi c'est rikiki comparé à moi.... mon bouton fait encore la taille d'une pièce de 10 euros et en plus y'a plein de pu qui en sort....c'est tout dégueu!....sauf que mon médecin l'a fait sous le bras pour que ça ne se voit pas!c'est une sacrée saloperie ça en tout cas! Quand est-ce que nos mamans vont arrêter de nous emmener nous faire perser les fesses?bisousjeanne (et saby)\nFrance 28/06/2007 14:27\nAh les papas et leurs filles, ils sont gâteux devant elles (nous aussi, mais ça se voit moins) !! ;o)Jean-François aurait bien aimé une fille en premier, mais reste persuadé que c'est un garçon. Peut-être pour ne pas être trop déçu.\nLaurelyne 28/06/2007 12:34\nJolie petite Eléa pleine de vie .Félicitations aux parents .Bisous LOLO\nLo 28/06/2007 11:54\nvaccin il y a 6 mois et encore le bouton, le même que toi. Le médecin a eu la gentillesse de me piquer de l'autre côté du bras, comme ça c'est caché. quelle anerie ce nouveau mode de piquouserie !!\nEmma 28/06/2007 10:57\nBen dit donc c bizarre ce truc.Moi j'ai eu mon vaccin mais surement pas le même car pas de marque !Biz\nCaroline & Thibault 28/06/2007 10:52\nthibault aussi a eu droit au bcg SSi dernière formule, avec ABCES en cadeau !!l'abcès était sorti 2 mois après environ, il s'est crevé (charmant) ; thibault a ensuite été suivi par un homéopathe qui nous a donné SILICEA pendant plus de 3 mois puis VAB (un "nettoyage" homaopathique) et à ce jour la grosseur a disparu.Il subsiste quand même une trace rouge de deux mm de large, mais pas plus... on s'en tire bien, oufmais bon, thibault est un p'tit mec, alors alors les marques de guerre, il en aura d'autres !\nmymy80 28/06/2007 10:23\nC'est genial un papa!!! pour le bouton je suis au courant de ce stupide vaccin! c'est pourquoi Maelle n'est pas vacciné avec le bcg! pour le moment le medecin ne veut pas lui faire et comme elle ne va pas en collectivité.... en esperant qu'ils decident de le supprimer comme c'est prevu!bises et bon courage pour ton ro bouton!\nJu 28/06/2007 10:08\nJe trouve la photo magnifique!!!!!!!!Je suis bien contente d'avoir à nouveau de vos nouvelles, et donc d'être rentrée!!A très vite!\nlaé, maman de guillaume et léa 28/06/2007 09:21\nLéa a fait le BCG le 11 mai. Le pédiatre m'avait dit qu'un mois après le vaccin, il se formerait une voule à cet endroit.Pendant un mois 1/2, rien !! juste la marque rouge de la piqure !Mais là, depuis une semaine, cette petite boule a gonflée, très rouge, une croute c'est formée avec, j'en ai l'impression, un peu de pue !biseslaé\nsab 28/06/2007 09:15\nTom l'a eu égalememnt mais ce petit bouton n'a pas voulu se faire discrét il a commencé par s'infecter puis a déclencher chez Tom de l'impétigo !!!! l'impétigo s'est formé ensuite un peu partout sur les bras pour couronner le tout l'eczéma est apparu ensuite le petit bouton est devenu une grosse auréole foncé qui supurais de tps à autre c'était imppréssionant !!! mais avec un savon spécial du désinfectant a chaque lavage + antibio pour attaquer l'impétigo ,nous sommes arrivé a bout maintenant le bouton est partis et à présent il reste une tache brunatre qui devrait disparaitre à la longue .....c'était les miséres de Tom (hi!hi!hi!)\nmarjorie 28/06/2007 09:13\nTrop belle la puce!Louisa aussi a eu le BCG il y a 3 mois environ et ca fait 15 jours que j'ai remarqué un petit bouton rouge foncé à l'endroit de la piqûre. Mais cela n'a pas l'air de lui faire mal en tout cas!biza+marjo\nKassandra qui a vu le bébé 28/06/2007 06:56\nMa pauvre ! Moi j'y ai paseu droit encore à ce truc !Gros bisous,\nmadeleine 27/06/2007 23:34\nOui, moi M'zelle! Je l'ai eu en NOVEMBRE et à l'heure actuelle, il est en train de devenir plus discret mais il est bel et bien là... Il a percé en FEVRIER en martinique, et Maman est encore impressionnée de la quantité de pus qui en est sorti. Le pus est revenu de temps à autres, mais là, c'est une mini croute plate et otujorus indolore. Je sais que c'est discutable selon certains, mais moi je pense que c'est pour la bonne cause, alors temps pis!


TVA : Bercy s'inquiète des projets de Free\nLe ministère de l’Economie semble s’inquiéter des projets de Free visant à réduire l’impact du coût de l’augmentation de TVA, pour les abonnés autant que pour l’opérateur lui-même.\nLa perspective de voir Free scinder en trois parties son offre (Internet, téléphonie et télévision) afin de conserver un taux de 5,5% ne plaît guère à Bercy, bien que l’idée n’ait jamais été confirmée ni même évoquée officiellement par le fournisseur d’accès.\nDes proches de Christine Lagarde, ministre de l’Economie, estiment que « lorsque Free facture une offre composite à 29,90 euros par mois, cette offre ne pourra plus être soumise au taux réduit même s’il existe des modalités spécifiques de facturation ». Le ministère pense donc que Free ne peut en aucun cas être dispensé de cette augmentation de TVA, considérant qu’une distinction entre ses trois services serait « artificielle ». Et d’en conclure que Free « ne peut pas s’exonérer du respect de la loi »...\nC’était pourtant tout le sens de la demande initiale du commissaire européen Algirdas Semeta, à l’origine de la réforme fiscale, qui rappelait qu’un taux de TVA mixte ne pouvait pas s’appliquer à un forfait unique et que le service de télévision ne pouvait continuer à bénéficier d’une TVA réduite, « sauf s’il est établi que la TV constitue la prestation principale ».\nDès lors, la vente d’un service de télévision distinct pourrait résoudre le problème... si toutefois Free décide de prendre cette initiative, ce qui n’est absolument pas certain pour l’instant. Après le ministère de la Culture, l’opérateur trublion pourrait avoir à se frotter à nouveau au gouvernement...\nTVA : Bercy s’inquiète des projets de Free\nPar Yoann Ferret le 27 décembre 2010 Freenews - Edition Nationale, Presse\nDes proches de Christine Lagarde, ministre de l’Economie, estiment que « lorsque Free facture une offre composite à 29,90 euros par mois, cette offre ne pourra plus être soumise au taux réduit même s’il existe des modalités spécifiques de facturation ». Le ministère pense donc que Free ne peut en aucun cas être dispensé de cette augmentation de TVA, considérant qu’une distinction entre ses trois services serait « artificielle ». Et d’en conclure que Free « ne peut pas s’exonérer du respect de la loi »…\nDès lors, la vente d’un service de télévision distinct pourrait résoudre le problème… si toutefois Free décide de prendre cette initiative, ce qui n’est absolument pas certain pour l’instant. Après le ministère de la Culture, l’opérateur trublion pourrait avoir à se frotter à nouveau au gouvernement…


Un équipage royal pour un vainqueur en WTCC – FIA WTCC – World Touring Car Championship\nThed Björk sera de retour en GT suédois sur ses terres natales ce week-end, où il fera équipe avec le Prince Carl Philip au volant d’une Volvo S60 du Cyan Racing.\n« C’est génial d’être de retour sur ma piste à domicile après une bonne pause estivale après mon podium en Argentine », se réjouit Björk. « Nous nous rendons à Karlskoga pour nous battre pour la tête du championnat, nous avons ce qu’il faut pour aller chercher la victoire. »\nAprès ce prochain rendez-vous du Swedish GT, Björk recentrera sa concentration sur sa course au titre en WTCC. Après 12 courses, le pilote officiel Volvo compte 12 points de retard sur Tiago Monteiro à la deuxième place. La bataille se poursuivra sur le Ningbo International Speedpark, qui accueillera la WTCC Race of Chine du 13 au 15 octobre.


Mireille et la musique - Petit chosier\n« Balzac nous affriole - Mireille dans la cuisine : pickles et confitures »\nMireille et la musique\nPar RomainT le mardi 27 novembre 2018, 22:10 - Fonds de tiroir - Lien permanent\nMireille aimait la musique, qui ne prenait pas une place si importante que ça dans sa vie quotidienne. Elle avait deux chefs adulés : Karajan et Giulini. Ses goûts étaient assez restreints et tournaient autour de Mozart, Beethoven, Tchaïkovski et Mahler. Négligemment, au moment de vider la maison familiale, je n’ai récupéré que quelques CD, aucun vinyle ; j’en suis assez triste aujourd’hui, ça aurait fait un beau souvenir.\nLes deux filles de Mireille et Guy, ma mère et ma tante, ont chacune fait un peu de musique dans leur jeunesse. Ma mère, du piano. Elle m’a beaucoup joué petit, à ma demande répétée, un rondo inconnu de Hummel que j’aimais bien, autrement elle n’était pas très bonne pianiste. Ma tante a appris le violon. Je ne l’ai entendue qu’une seule fois, elle n’a jamais voulu jouer une fois de plus en ma présence, à mon grand déplaisir d’enfant, arguant de son faible niveau. « Le violon, de deux choses l’une : ou tu joues juste, ou tu joues tzigane. Moi, je joue tzigane ! » (Boby Lapointe) Je ne leur jette pas la pierre, quand je vois mon très mauvais niveau de piano… Ni Guy ni Mireille ne jouait d’un instrument à ma connaissance. Le piano droit familial, sur lequel ma mère a appris à jouer, je l’ai toujours connu transformé en bar, beau meuble étripé de sa table d’harmonie, dans lequel mes grands-parents rangeaient les alcools et leurs beaux verres.\nMireille aimait d’amour les chansons de Jean Ferrat ; elle détestait celles de Brassens, que j’adore. Si vous n’avez pas tout suivi, je glisse simplement pour vous aiguiller qu’il y avait l’intégrale des discours de Jacques Duclos dans la bibliothèque grand-parentale, trois gros volumes verts intimidants (drôlissime lecture, au demeurant, à petite dose ou au troisième degré).\nOh ! grand-mère, nous aurions sûrement eu bien des désaccords musicaux mais j’aurais aimé en causer, au-delà de mes seize ans un peu bêtes.


Barrbie danse et écoute GRRIF\n« Barbie-GRRIF »\nBarrbie fout le borrdel dans le monde\nA gauche: la Barbie moderne. A droute: le premier modèle de 1959.\nBarrbie, la vie toujourrs\nBarbie est née. Une plante de luxe de 29 cm.\nLa poupée a été créée en 1959 par Ruth Handler, qui s'est inspirée de la poupée mannequin allemande : la Bild Lilli. Quand Ruth Handler présente sa poupée à l'American International Toy Fair de New York, c'est le succès fulgurant. Le mari de Ruth Handler fonde illico la société Mattel.\nC'est sa poitrine opulente, ses longues jambes et sa taille fine qui contribuent à ce succès. La Barbie va à l'encontre des canons des poupées de l'époque. Dans les années 50, elles sont informes et asexuées. La Barbie est la première poupée au corpsâ… adulte et féminin.\nPourquoi on l'a appelée Barbie ?\nParce que la fille de Ruth Handler s'appelle Barbara. C'est grâce à sa fille que Ruth Handler a eu l'idée de créer la poupée Barbie. Elle a remarqué qu'elle jouait avec des poupées aux formes généreuses qu'elle fabriquait elle-même avec du papier. Ruth Handler a fabriqué une poupée semblable et a offert sa première Barbie à sa fille.\nÀ quoi ressemblent les premières Barbies des années 50? (photo dessous)\nElles sont fabriquées en noir et blanc, que ce soit au niveau des vêtements ou des yeux, et cela dans un but purement marketing. La Barbie est apparue pile dans les débuts de la télévision. Etant donné que la télé n'a pas encore de couleur, le noir et le blanc rendent beaucoup mieux à l'écran. Pour la publicité, c'est mieux.\nCe n'est pas la seule particularité des premières Barbies : on les reconnaît aussi grâce à leur regard. Il penche toujours de côté, en bas à droite. Ça lui donne un air faussement soumis des femmes de l'époque. C'est bon pour l'éducation des jeunes filles.\nMais elle a évolué très vite. Ses courbes sont devenues moins exagérées au fil du temps. En 1971 on a sorti la Barbie Malibu. C'est la première qui regarde devant elle. Barbie a reçu une voiture, elle ne peut donc plus regarder de travers pour la conduire. Elle a un maillot de bain rouge, un bronzage parfait, des cheveux blond platine. C'est ce spécimen-là qui a certainement fait des ravages sur Pamela Anderson et la génération bimbo qui a suivi.\nEt Ken il arrive quand ?\nEn 1980, mais en 2005 on a décidé qu'il était hors-jeu. Mattel l'a remplacé par un surfeur australien, Blaine, mais les ventes de cet article n'ont jamais décollé. Du coup Ken s'est rabiboché avec Barbie une année plus tard. Ils se marièrent et allèrent en vacances\nLes Brratz, ennemies jurrées de Barrbie\nLes Brratz, amantes de Ken\ndOP, le groupe qui te roule une pelle\nPur son, voix sublime et groove terrible. GRRIF est amoureux du single Kisses signé dOP. GRRIF lui fera une place en playlist tout prochainement. Et GRRIF arrêtera de parler d'elle à la 3ème personne, c'est chiant.\nLa main surr le coeurr (et surr la gâchette)\nCe n'est pas ici que vous apprendrez la suite de l'hymne national suisse.\nNotre pays, il est bien mieux que les autresâ… C'est tellement évident qu'on pousse la chansonnette pour le dire à tout le monde.\nLes origines de cette belle preuve d'humilité\nAh, les chants patriotiquesâ… On nous en a enfilé plein les oreilles ces dernières semaines, Jeux Olympiques obligentâ… Mais d'où ça vient, cette tradition qui consiste à chanter les louanges de son propre pays à la face des autres ? En Europe, ça vient du 19e siècle. C'est à ce moment-là que les hymnes nationaux ont émergé. Ça correspond au moment où les nations sont peu à peu devenues indépendantes.\nIl y a plusieurs moyens, pour un hymne, de devenir national – une consécration). Parfois, c'est prévu dans la constitution, ou alors c'est inscrit dans une loi. Dans d'autres cas, c'est une simple tradition.\nEn quelle langue faut-il te le dire ?\nLes paroles sont en principe chantées dans la langue du pays. Avec quelques spécialités : au Pakistan par exemple, on chante en persan et pas en ourdou. A Singapour, parmi les quatre langues officielles, on a choisi le malais qui est le langage des premiers habitants de l'île. La Suisse, bien sûr, se distingue avec une version pour chaque langue nationale. Mais l'Afrique du sud est encore plus multilingue : l'hymne est carrément écrit en cinq des onze langues officielles. Mention particulière à l'hymne britannique, qui change de paroles comme de souverain. On connaît aujourd'hui le « God save the Queen », mais dès que l'Elizabeth cassera sa pipe, on retrouvera le « God save the King », puisque c'est d'un roi que Dieu devra s'occuper en priorité à ce moment-là.\nSurr nos monts, des parroles rringarrdes\nMais pourrquoi tant de haine, borrdel ?\nLes hymnes et les incidents diplomatiques\nSur nos monts quand le soleil annonce un scandale politique !\nL'homme n'est pas parfait. Alors imaginez-le jongler avec les milliers de versions des hymnes nationaux de toute la planète. Il y a toujours un moment où ça se casse la gueule. Voici quatre exemples de drames politiques sur fond d'hymnes nationaux…\nDeutschland, Deutschland über alles !\nLes Allemands sont bien embêtés avec leur hymne. Le premier couplet a été tellement repompé par le régime nazi qu'il est interdit dans les événements officiels. Mais c'est un détail qui échappe à pas mal de monde. Entre 2008 et aujourd'hui, l'erreur a été commise à cinq reprises. Notamment par la SSR en 2008 lors de la retransmission des matchs de l'Eurofoot. Notre télévision nationale a mis les sous-titres de ce premier couplet de la honte. Bien joué.\nNon, Borat ne représente pas officiellement le Kazakhstan !\nAu mois de mars 2012, lors des championnats du monde de tir au Koweit, le Comité olympique a diffusé par erreur la bande originale de Borat (film parodique sur le Kazakhstan) à la place de l'hymne officiel. C'est comme si on passait le générique d'Heidi à la place de notre bon vieux Cantique suisse.\nGod bless America ! Mais sans distorsion, s'il vous plaît\nJimi Hendrix avait eu la bonne idée de reprendre l'hymne américain lors de son concert à Woodstock en 1969. Seulement, son cynisme n'a pas plu à tout le monde. Le fait est que le guitariste de légende a interprété l'hymne avec une distorsion de guitare qui faisait cruellement penser aux bombes de la guerre du Viet Nam, qui battait son plein à l'époque.\nAux armes, Serge Gainsbourg\nLe plus gros coup de pieds dans ta face de République Française est signé monsieur Gainsbarre ! En 1979, l'homme à la tête de chou reprend l'hymne national français en version reggae, en écornant les paroles. C'est Aux Armes etcaetera. Ça pique chez les patriotes. Tant et si bien que lors d'un concert à Strasbourg en 1980, des parachutistes français viennent dans la salle pour y faire scandale.\nCoup de pied retourné de Gainsbourg : l'artiste apprend la nouvelle, décide de se présenter seul sur scène et de reprendre la première strophe du chant a capella. Ce qui oblige les militaires à ôter leur képi de révolutionnaires et à chanter avec luiâ…\nDu lourrd et du doux au Rock Altitude Festival\nLe Rock Altitude Festival au Locle a démarré jeudi soir. Et c'était plutôt pas mal, tant niveau des concerts que du public. Bon départ avec Kill It Kid et Nada Surf. Et voici le reportage né, avec amour, de ce jeudi.\nMis à part des chaussettes multicolores et des pulls en laine trop grands, Frànçois & The Atlas Mountains a cette particularité de pouvoir groover avec des mélodies pourtant calmes et posées. Edge Of Town dégage une énergie incroyable. Un faux titre calme qui fait son entrée sur GRRIF. // D'autres découvertes «faussement quelque chose» font leur place au soleil sur GRRIF. LOL Boys et ses fausses trompettes au synthétiseur, Tashaka Miyaki et son faux son vintage, Jake Bugg et sa fausse guitare de Johnny Cash. Great Mountain Fire et sa fausse abnégation et enfin Chromatics et sa fausse mélancolie qui pourrait convenir au générique d'un film des années 80.\nLOL Boys & Heart Street\nDjSet – 2Fresh\nBrrrrrrrrrâ…. Sur GRRRRRIF ! Dj 2Fresh enclenche la clim'\nIl vient tout juste de boucler sa participation au concours DMC-Online 2012 (cf. vidéo en bas de page) et notre Mr Freeze des platines s'attaque aux tournicoteuses de DJ Set.\nEvidemment, quand vous êtes nominés parmi les 30meilleurs Djs inscrits de toute la planète, y'a de quoi se sentir ragaillardi. Et pas qu'un peu !\nChez GRRIF, Dj « Trop Frais » envoie donc de l'acier-trempé hip-hop-funk-electro, à un rythme industriel ; doublé d'un travail de scratching bien senti. Même un troupeau de chinois dans une cave n'arriverait pas à mieux faire.\n»Another Random Mix »\nDj 2Fresh – The Revolution (intro)\nGang Starr – A Long Way To Go\nJay Dee – Wild\nN.E.R.D – Anti Matter\nUffie – In Charge\nKrazy Baldhead – Dirrrty Samplerfucker\nBooker T & The MG's – Melting Pot\nHenry Mancini – Police Woman Theme\nOutkast – Skew It On The Bar-B\nRun Dmc – Sucker Mc's\nMarley Marl – Marley Marl Scratch (re-freshed)\nDaft Punk – Oh Yeah (re-freshed)\nRJD2 (Feat. Cunninlynguists & Masta Ace) – Seasons\nBarry White & The Love Unlimited Orchestra – Together brothers (outro)\n18 août @ Royal Arena Festival (Orpond, Be)\nVotez pour 2Fresh chez Talenthouseâ…\nGRRIF aime les grraffs\nBanksy et l'optimisme\nDes tags de mammouths aux graffs du métro de NY\nTaki 183/Keith Harring, même combat: jouer avec les interdits\nBanksy, célèbre et anonyme\nSa particularité: malgré son succès, personne ne sait qui c'est. Du coup, ça part dans tous les sens. Il serait originaire des environs de Bristol au Royaume-Uni, serait né en 74 et s'appellerait Robert Banks ou alors Robin Gunningham.\nMais que sait-on vraiment de ce type ?\nOn sait qu'il a fait partie d'une bande graffeurs, le Bristol's DryBreadZ Crew. Et c'est justement à Bristol, berceau du mouvement trip-hop, que Banksy a fait ses marques. La ville est marquée par son empreinte, mais moins puisque des Cristina Aguilera et des Kate Moss ont racheté ses premières œuvres.\nSa technique, c'est celle du pochoir\nOn prend une feuille de carton ou du métal découpé, un ptit coup de spray ou de pinceau et hop, le même motif est reproduit à l'infini et envahi la ville.\nUne technique qui sert surtout ses messages\nSes sujets sont la politique, l'humour et la poésie. C'est que Banksy est un anarchiste. Ses images humoristiques sont antimilitaristes, anticapitalistes et antisystèmes. Il a également fait des « gros coups ».\nExemples d'oeuvres et de gros coups\n– Banksy a réalisé la pochette du disque de Blur, Think Tank.\n– Il a fait imprimer des faux billets de 10 livres avec, à la place de la reine d'Angleterre, Lady Diana.\n– Lors d'une de ses expositions, il détourne les tableaux de Monet ou de van Gogh et libère 200 rats.\n– En 2011, son documentaire « Faites le mur ! », avait été nominé pour l'Oscar du meilleur film documentaire.\n« Santa's Ghetto », un projet emblématique\nAidé par d'autres artistes, il a réalisé des peintures sur le mur de Bethléem afin de redonner espoir aux habitants palestiniens. L'image est celle de la fameuse petite Vietnamienne nue et brûlée au napalm. Et sur ce graff, elle tient deux symboles par la main : Mickey Mouse et Ronald McDonald.\nBanksy, l'incarnation même du graffiti\nIl conteste tout, se propage dans l'espace public, mais reste mystérieux. Même si une de ses créations s'est vendue à plus d'un million d'euros. Banksy, c'est le super-héros du graffiti.\nSi cet exemple d'art psychédélique vous fait mal aux yeux, ne consultez pas votre ophtalmologue ; c'est juste normal.\nUn peu d'histoire en guise de mise en bouche\nDans les années 1950, les Beatniks, cette génération perdue, s'émancipent. Fait chier, cette société américaine toute puritaine. William Burrough, Allen Ginsberg, Jack Kerouac et leurs petits copains la fuient de toutes leurs forces. Ces artistes contestataires s'autorisent de bien jolis scandales. C'est le pas le plus franc en direction du mouvement hippie… qui arrivera officiellement une décennie plus tard.\nQuinze ans après la Seconde guerre mondiale, en pleine guerre du Vietnam, avec une communauté noire qui suffoque sous le racisme, la jeunesse américaine issue du babyboom d'après-baston décide qu'il faut changer. Exit les aspirations commerciales et la belle famille typique avec la jolie maison et sa clôture en bois qu'il faut repeindre. Désormais, les jeunes rêvent de liberté de paix, d'amour et gentiment de communauté. Musicalement, Bob Dylan et compagnie sortent du bois.\nEn 1967 se déroulent les premières grandes réunions, les « love-in » ou « be-in », à San Francisco pour commencer, puis dans tout le reste des Etats-Unis. C'est l'explosion du mouvement. Flower power, peace and love et autre LSD poussent les hippies à la transe, à grand renfort de spiritualité asiatique.\nUn an plus tard, les néo-beatniks sont rejoints par le reste du monde. La jeunesse d'Europe, boostée à Mai 68, entame son copinage outre-Atlantique. Et l'année suivante, 1969, c'est Woodstock. 1969, année de la teuf (ndlr: la rime est de Stève, je décline toute responsabilité). C'est l'apogée du mouvement : ça fume, ça fornique et ça s'habille aux couleurs de l'arc-en-ciel. Hendrix, les Rolling Stones, les Doors, Janis Joplin et autres rockeux babacools immodérés galvanisent 500'000 spectateurs dans l'Etat de New York.\nLe diable du marketing est venu s’emparer de la machine hippie, alors que ses figures les plus marquantes commencent à tomber. Sous les coups de la justice (atteintes aux moeurs, commerce de drogue et balades seins nus sous la pluie) ou sous les coups de la débauche (abus d'alcool, de médocs et overdoses en tous genres qui auront raison de Jimi, de Janis Joplin et de Jim Morrison entre autres).\nDans les années 70, la génération qui succède aux hippies n'a plus besoin de s'habiller en arc-en-ciel pour se sentir libre. Mais il fallait bien ça pour faire éclater le troupeau…\nAujourd'hui, le seul qui accepte encore de rouler en bus multicolore psychédélique, c'est Scoobidoo.\nLe docufiction: le mensonge de la vérrité du leurre\nE.T. est bien allé sur la lune. Mais l'homme, non.\nMais c'est quoi, ce truc?\nLe docu-fiction, une invention de Robert Joseph Flaherty\nC'est ce cinéaste américain qui le premier, s'est attaché à captiver les spectateurs avec des images de reportages pour raconter des romans. Robert Flaherty.\nC'était à la fin des années 20.\nTout était en noir et blanc, muet, mais tout le monde voyait bien que les images tournée par Robert Flaherty était tirées de situations bien réelles.\nImpossible de recréer en studio avec autant de perfection, les esquimaux du film NANOUK l'ESQUIMAU.\nPar contre, ce que l'audience ne savait pas trop, c'est que les histoires qui étaient racontées, elles, étaient complétement fictives, ou en partie fictives puisque tirées quand même de séquence de vie bien réellesâ…\nLa force de Robert Flaherty c'est qu'avant d'être un bon cinéaste de son époque, c'était un excellent ethnologue !\nUn brin aventurier, il allait à la rencontre de ses « acteurs ». Il passait du temps avec eux, découvrait tous les aspects de leur personnalité, de leur culture, leur mode de vieâ…\nEt une fois qu'il savait tout d'eux, il filmait et échafaudait un scénario. Ce qui fait que notre bon Robert ne savait jamais vraiment de quoi parlerait son prochain film.\nÇa c'était dans les années 20. Aujourd'hui, les ethnologues sont aussi journalistes, ou sociologue, pragmatiques en tous genres qui veulent pousser les débats en avant. Mais leur démarche reste la même ; on prend la réalité et on la rêve un cran plus loinâ…\nExemple de documenteur? Opération Lune\nEt pour le docudrame? Bye Bye Belgium, pardi!\nLe docudrame, c'est une sous-catégorie du docufiction. La télévision l'adore. On l'utilise pour parler d'un événement, avec des acteurs et des témoins réels.\nEt le plus connue des docudrames, c'est Bye Bye Belgium. Ça se passe le 13 décembre 2006 en Belgique. La RTBF, la télévision nationale, arrête ses programmes et le présentateur chouchou, le Darius Rochebin belge, annonce : « La Belgique en tant que telle n'existerait plus. »\nLes journalistes sont en direct de palais royal et annoncent que le Roi a fui au Congo. Des hommes politiques, mais aussi Axelle Red ou Philippe Geluck réagissent en direct.\nTous les ingrédients d'un docudrame : de vrais témoins, des acteurs, des experts et un événement extraordinaire.\nMais les créateurs de Bye Bye Belgium ont laissé quelques indices pour les téléspectateurs: au début du docudrame, on pouvait lire un sous-titre qui disait « ceci n'est peut-être pas une fiction », et qui a été remplacé au bout d'une demi-heure par « ceci est une fiction ». Mais un sondage révélera que la plupart des téléspectateurs y ont quand même cru jusqu'au bout.\nMais… pourquoi ?! Eh bien la chaîne RTBF voulait remuer l'opinion publique, faire bouger les politiques, et montrer à la Belgique que oui, la fin du pays, c'est possible.\nEt au final, ça n'a rien changé.. La Belgique est toujours entière, mais les tensions sont encore pires. La seule chose qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, Bye Bye Belgium est l'exemple le plus parlant de docudrame.\nLe Rock Altitude Festival, par Dr. Chapute et Jean-Bryan\nLe VNV est mort, vive le RRockaltitude!\nChapute pas content si toi pas compris\nLa patinoire du Locle, lieu bucolique pour un festival metal\nDr. Chapute et Jean-Bryan sur place tout le week-end avec leur télécabine et leur boule à facette\nRock, bière, metal !!!\n« Précédent 1 … 387 388 389 390 391 … 420 Suivant »


La En Goose Doudounes De Fourrure Vraie Canada Coyote 47YPU\nMarine 8k Flexwarm Chauffante Capuche Bleu Veste Homme Xl À qg8TWnnIw\n90 Xii81409 Chocs Homme Absorption Légers Nike Air Des Max FwP8Fqfv\nBottes Courtes Shukun Bottes Automne Courtes Shukun Skinny 65qqp\nPorc De Élastique Chelsea Femmes Cheville Bottes Beautoday Suède qOCUfC\nédition du 02/10/2018\nCanada Goose Coyote Doudounes Vraie En La Fourrure De librairie\nDe La Canada Vraie Goose En Fourrure Coyote Doudounes\nà partir d'1€ à UrbiVetivergrape Cher Millet Leaf Onega Vert Pas Xs Stretch Short qq8at&Orbi\nLes grandes épidémies La peste noire, «ce grand personnage de l’histoire d’hier» La fièvre jaune de Barcelone, une « peste révolutionnaire » Le choléra, peur bleue et lutte des classes La grippe « espagnole », une arme de communication dans la guerre 14-18 Des chiens de traîneau en première ligne face à la diphtérie A Vannes, la toute dernière épidémie de variole en France A Vannes, la toute dernière épidémie de variole en France\nCoyote Vraie Canada De Doudounes Goose En Fourrure La\nUne épidémie de variole peut-elle être provoquée par des pyjamas ? En ce mois de janvier 1955, l’hypothèse est évoquée très sérieusement par la presse. Les journalistes se perdent alors en conjectures face à une épidémie de variole qui touche l’hôpital de Vannes. «Des pyjamas contaminés», titre un journal. «Le microbe était embusqué dans les vêtements», soutient un autre, convaincu que le virus est arrivé en Bretagne via les pyjamas d’un sergent parachutiste, rapatrié quelques jours plus tôt d’Indochine. «À l’époque, cette explication n’était pas si absurde. Une étude, en 1949 en Angleterre, affirmait que du pus séché, provenant de croûtes de la variole, pouvait rester infectant pendant un an», explique Patrick Zylberman, historien de la santé.À Vannes, tout a commencé le 9 décembre 1954. Ce jour-là, Georges Cadoret, chef du service de pédiatrie de l’hôpital Chubert, est appelé au domicile de Daniel, un bambin d’un an et demi, avec une forte fièvre et des boutons. Le médecin diagnostique une varicelle mais, prudent, fait hospitaliser l’enfant. Douze jours plus tard, le docteur Cadoret tombe malade. De la fièvre, des maux... Il reste 80% de l'article à lire.\nBiker Rueducommerce Pas Cher Jeans Soldes Achat zXw04nzSqr\nHoliday Meilleures Timberland Collection Du Images Tableau The 48 YxFUIdU\nCanada Coyote Doudounes Vraie Goose Fourrure De En La\nCanada Fourrure De Vraie Doudounes La En Goose Coyote Je me connecte\nDroit Pantalon Pantalons Dunlop Jaune De Travail Homme Ztduxrc f6OSqzww l'accès\nVeste Cuir Achat Hiver Vente Cher Homme Pas rn8Txr\nFemme Bleu Bain Pièce 1 Bretelles Arena De Blanc Maillot À Piscine pqPCCWF\nEtxeondo Cuissards Orhi Cdiscount Vêtements Cher Homme Pas Prix qOaHgSEw\nSkinny Raw Star Mid G Jeans Kbkqd Leunt 5622 Vêtements qBIw55f\nEt Plat Noir Ibera Tissu En Le Réf Populaire Boots Plus Cuir IPpqAS5wwx\nLight Hommes 317 11 Marron 3 Uk Straightset Basket Lacoste Hvn4xda5H\nPantalons Brodé Femme Rose Taille Denim Leggings Skinny Sexy Plus ZX0qw0g\nEsprit Jean Bleu Cher Pas Brut Femme Slim qqvHwr - CGU - © 2018 Bayard Presse - Tous droits réservés - @la-croix.com est un site de la Croix Network\nGoose Doudounes Fourrure En Coyote Vraie La Canada De Coyote Doudounes Canada Vraie De Goose Fourrure En La


MATURE BIMBO : fellation, sodomie, gros nichons, une vraie salope cougar\nVieille salope mature avec des gros nichons.\nStar des années 90 pendant lesquelles elle tourna plus de deux cent films pornographiques, Laurie a passé le cap des 40 ans, mais son corps est toujours aussi sexy. Sa belle paire de nichons aux tétons bien droits saute aux yeux puis vient son cul accueillant qui a avalé des kilomètres de bites, bien sûr sa bouche à pipe n'est pas en reste de ce côté là. Toute coquine dans sa tenue en latex typée BDSM, Laurie lèche le bout de ses seins avec sa langue, et regarde le photographe avec un air de bonne salope mature.\nLingerie latex BDSM, la mature est une vraie soumise.\nSouhaitant continuer sa carrière malgré son âge, la star du porno nous dit qu'elle a un fantasme concernant la soumission et nous explique que ce qui la fait mouiller est de s'imaginer en esclave sexuelle, habillée de latex et lingerie bdsm ou de soubrette, offrant ainsi tous ses trous à une bonne grosse queue... Par chance nous avons un acteur qui adore limer les vieilles cochonnes et souhaite aussi établir des liens x avec des femmes matures ! On sait que cette vieille pute va en prendre pour son grade et elle a l'air d'aimer cette idée.\nCette ancienne star du x est maintenant une mature.\nPas facile facile pour une bimbo beurette de retrouver le monde du travail passé l'âge de 40 ans, et elle en a fait les frais, nous disant que tous les patrons souhaitent uniquement la baiser et qu'elle n'arrive même pas à avoir un CDD... Alors elle revient à ses amours de jeunesse et repart à zéro dans la catégorie beurette mature aux gros seins et grave chaude. Pour cette première scène, Laurie se retrouve dans une grange avec notre acteur de casting qui est aussi un fan de ses performances d'actrice depuis qu'il est tout jeune et qu'il est en âge de regarder des films x. Direct, le mec commence à lui peloter ses gros nichons, tout excité à l'idée de se faire sucer la queue et de sodomiser une cochonne mature à la peau bronzée et à la tenue de cuir vraiment bandante. Pendant que nous prenons quelques clichés pour la galerie de photos gratuites, la bonnasse se met à genoux et avale le sexe de son partenaire, lui demandant de la traiter comme une sale pute et de lui exploser la rondelle. Alors qu'il bande comme un fou, le mec lui tient bien la tête et commence à lui défoncer la bouche avec sa queue toute dûre, la forçant à lui faire une gorge profonde, puis lui demande de lui montrer son cul mature.\nÉcartant bien les fesses dodues de la cochonne mature, il glisse un doigt dans sa chatte mouillée pour récolter sa cyprine et crache le long de ses fesses. Mélangeant le tout, il met alors deux doigts dans son anus qui se dilate en quelques secondes. Ondulant du bassin comme une bonne salope qui découvre la sodomie digitale, Laurie lui demande de mettre sa queue dans son cul, mais le mec dit qu'il s'en occupera après, car il veut d'abord lui bourrer sa vieille chatte de stars du x à la retraite. Alors qu'elle chevauche la queue du mec en profitant de cette bonne queue bien dure et surtout bien large, nous posons la question à Laurie, à savoir si elle est heureuse de recommencer une nouvelle carrière de star du X dans la niche beurette mature, et elle nous dit qu'elle en rêvait depuis de nombreux mois : "Gagner ma vie en suçant des queues comme une bonne soumise et en prendre plein ma chatte et mon cul, je crois que c'est le meilleur travail du monde !"\nLe gars lui fait la totale, missionnaire, levrette, amazone, et décide de passer aux choses sérieuses en la prenant en cuillère. Il commence à l'insulter en lui disant qu'à son âge maintenant, y'a qu'avec son cul qu'elle va arriver à se faire baiser par des jeunes mecs. Excitée par cette domination orale, Laurie ferme les yeux et écarte ses fesses pour faire rentrer le gland de son partenaire dans son trou du cul. La mature profite longuement de cette sodomie sur la paille et le mec n'en parlons pas ! Il lui explose l'anus en poussant bien fort sa queue tout au fond de ses fesses et se retire quelques instants pour qu'elle ressente le plaisir de la dilatation. Passant de son cul à sa chatte, il lui dit alors qu'elle va recevoir tout sur le visage et se lève, branlant sa queue sur le visage coquin de Laurie qui ouvre grand la bouche en recevant le sperme sur sa langue. Avalant les gouttes qui lui restent sur les lèvres, elle nous dit qu'elle reviendra très vite pour une autre scène porno amateur !\nElle a 40 ans et pourtant ses gros seins sont parfaits, vivement qu'elle se foute entièrement à poil !\nExcitée à l'idée de se faire sodomiser par la paille, la vieille pute donne tout ce qu'elle a pour le faire bander.\n"T'es vraiment qu'une bouche à pipe, espèce de salope" lui dit le mec, connaissant ses goûts...\nIl pousse bien fort sa tête de pompeuse de queue et lui fait faire une pure gorge profonde bien baveuse.\nLa cochonne mature est toute heureuse d'offrir son trou du cul et sa chatte à son partenaire de jeu.\nElle tire ses ses fesses pour lui montrer son petit trou et sa chatte rasée aux lèvres bien grosses et juteuses.\nAvec deux doigts dans le cul, Laurie trouve enfin le début de l'orgasme, mais le mec a autre chose en tête.\nIl la branle comme un malade, enfonçant ses doigts dans ses deux orifices maintenant béants et dilatés.\nAvant la sodomie, il veut la prendre par la chatte, et la beurette mature de 40 ans profite de la position.\nElle se branle même le clitoris à chaque coup de queue dans sa vieille chatte de star du porno amateur\nPrise en levrette comme toutes les salopes matures aiment, le mec lui défonce la moule en l'insultant.\nElle regarde alors le mec qui arrive bientôt au bout et dit: 'Vite vite, prends moi par le cul avant de jouir."\nEnculée à même le sol par une grosse queue, la beurette mature coquine profite de ce plaisir interdit.\nPassant de sa chatte à son cul, le mec sent que l'orgasme va arriver, mais Lucie est déjà en plein orgasme...\nUn superbe orgasme vaginal et anal pour cette femme mûre salope qui se fait enculer dans la grange.\nLe mec lui offre alors une bonne éjaculation faciale sur son visage de beurette mature qui kiffe le sperme.


seb765 - CannaWeed\nseb765 replied to seb765's topic in Diagnostic\nOkay voila c'est fait mais j' ai quand même mis a sécher les parties qui n'avaient pas l'air moisies, le reste poubelle! Merci a vous 3 pour vos infos et bonne soirée !\nOkay merci Mais je viens d'aller retourner voir un peu tout ça et en examinant en peu plus minutieusement j'ai trouvé encore 2 autres têtes atteintes.. ça m'en fait 4 quoi.. En faites, je peux quand les fumer les têtes que je cut hein...? Et quoi je dois couper les 4branches secondaires a la base mais ça me fera 1/3 de ma plante en moins d'un coup alors..? Ou bien, s'il y a moyen je cut juste en dessous de la moisissure mais un peu plus embêtant pour le séchage alors..? :s\nseb765 posted a topic in Diagnostic\nVoila je viens vous demander si c'est bien de la moisissure et si oui est-ce que je laisse ou je coupe?? Fiche Diagnostic : - Variété: Superskunk - Age: 6mois - Partie atteinte (feuilles, jeunes feuilles, vieilles feuilles, feuilles du sommet, tige, racines): 2 têtes secondaires - Date d'apparition du problème: il y a 3,4 jours Outdoor (en extérieur) - Région: Belgique - Température et météo: ça dépand.. - Type de sols: dans un pot de 40L de terreau normal - Fréquence d'arrosage: 3x par semaine dont 1 purin d'ortie Pièces jointes :\nseb765 replied to TEAM CannaWeed's topic in Diagnostics en cours\nMerci Black Cat ! Je compte la cut le we prochain donc dans 10 jours ça devrait l faire et 20g nickel !\nBonjour a tous voila j'aimerais savoir a peu près dans combien de jours récolter ? Et si un d'entre vous a une idée sur la quantité qu'elle me donnera ( 10g - 20g? ) ça serait cool vla ma petite plante:\nAlz merci tropcoolsvp je repasserai dans un mois alors\nSalut a tous Voila j viens juste poster 3,4 photos de ma plante pour que vous puissiez me renseigner dans combien de temps je peux la cut svp?? Voila les photos en espérant que mon zoom est assez puissant.. :s\nseb765 replied to Apo & Boubou's topic in La photo du mois\nSalut les gens Voila c'est une tête secondaire de ma SuperSkunk ************************************\nSalut a tous Voila j viens juste poster 3,4 photos de ma plante pour que vous me renseigniez dans combien de temps je la cut svp?? Place aux photos j'espère que mon zoom est assez puissant.. :s\nseb765 replied to Toutancarton's topic in Diagnostics en cours