Document officiel Recommandations, prescriptions, obligations Situation d EDF - PDF Téléchargement Gratuit\nDocument officiel Recommandations, prescriptions, obligations Situation d EDF\nDownload "Document officiel Recommandations, prescriptions, obligations Situation d EDF"\n1 Objectif : analyser les rapports et avis de l ASN et de l IRSN pour lister les non-conformités de la centrale de Fessenheim. Il convient en particulier de vérifier quelles suites ont été données par EDF aux recommandations et prescriptions de l ASN et de l IRSN. Document officiel Recommandations, prescriptions, obligations Situation d EDF Avis IRSN Lettre VD3 : du 10 février 2011 sur l instruction des suites du GPR bilan du réexamen de sûreté VD3-900 Examen du rapport de conclusions du réexamen de sûreté du réacteur n 1 du CNPE de Fessenheim à l issue de sa 3 e visite décennale Recommandations - Aspects génériques du réexamen de sûreté VD3 900 Explosions d origine interne aux sites R 1.1 : EDF définit dans ses études du risque d explosion interne le «jet impactant» comme une situation où le jet résultant de la rupture guillotine d une tuyauterie véhiculant un gaz explosion atteint une paroi ou un plafond proches et génère une accumulation en partie haute. EDF considère qu en cas de rupture guillotine, l écoulement du jet se fait dans l axe du tuyau ou de la singularité. L IRSN estime que cette démarche qui conduit à exclure certains locaux, potentiellement concernés, uniquement sur la base de l orientation du jet, est trop restrictive. L IRSN recommande qu EDF considère la configuration la plus pénalisante concernant l orientation du jet en cas de fuite «guillotine» dans son étude dite de «jet impactant». R 1.2 : EDF retient uniquement l hypothèse d une dilution homogène de l hydrogène dans les locaux dans l étape de vérification de la possibilité de formation d un volume «à risque d atmosphère explosible» (ATEX) en cas de perte de la ventilation. L IRSN recommande qu EDF considère toutes les configurations «approche physique» et «jet impactant» dans l étude de vérification de la possibilité de formation d un volume d ATEX en cas de perte de la ventilation. Demande de communication de la preuve du respect de l ensemble de ces recommandations et observations par EDF. R 1.3 : EDF exclut les locaux ayant fait l objet d une analyse de niveau 2 (étude des conséquences d une explosion pour la sûreté) des locaux devant être examinés lors des études en configuration «jet impactant». L IRSN estime qu EDF doit également étudier la configuration «jet impactant» pour l ensemble des locaux ayant fait l objet d une analyse de niveau 2 et n ayant pas été identifiés comme «local à enjeu majeur de sûreté». R 1.4 : La mise en place d un matériel ATEX correspond à un risque identifié pour tous les locaux recensés comme tel et permet ainsi une planification et une traçabilité des opérations de maintenance. L IRSN recommande que les locaux équipés de matériels ATEX soient classés «locaux ATEX» et repérés par la signalisation ATEX /76\n2 Autonomie des tranches vis-à-vis des agressions externes de mode commun R 2.1 : L IRSN n a pas connaissance d élément de démonstration de l opérabilité des pompes du circuit de protection incendie (JPP sur le palier CPY, JPD sur le palier CP0) des sites en bord de rivière vis-à-vis du phénomène de frasil. L IRSN considère que la démonstration de l autonomie en eau de la piscine BK en situation de perte totale de la source froide (H1) de site induite par un phénomène de frasil reste à apporter par EDF sur les sites en bord de rivière. Dans le cas où la disponibilité du circuit JPP ou JPD aspirant dans les rus d'eau de la station de pompage ne pourrait pas être totalement démontrée en situation H1 liée au frasil, l IRSN considère qu EDF devra montrer qu il existe, pour les sites en bord de rivière, d autres moyens d appoint aux piscines BK n aspirant pas dans les rus d eau de la station de pompage. Dans ce cas, EDF devra justifier que ces moyens font l objet d exigences permettant de garantir leur disponibilité, leurs performances et leur tenue aux grands froids et qu ils sont mentionnés dans les documents de conduite ad hoc. L IRSN estime acceptable que les éléments de démonstration demandés ci-dessus ne soient pas apportés à l échéance de la première VD3 du site de Fessenheim mais considère qu ils devront être disponibles à l occasion de l instruction du prochain RCR concernant un site en bord de rivière. R 2.2 : L IRSN recommande qu EDF définisse sa stratégie de conduite pour atteindre les conditions de mise en service du circuit de refroidissement du réacteur à l arrêt (RRA) sans conditionnement en cas de manque de tension externe (MDTE) de site suite à un séisme. Confinement en situation post-accidentelle R 3 : Dans les situations accidentelles avec passage en recirculation des systèmes de sauvegarde sur les puisards, l IRSN a mis en évidence, dans le cadre du «Bilan de réexamen VD3 900», un risque de rejets radioactifs directs dans l environnement via l évent de la bâche du circuit de traitement et de réfrigération de l eau des piscines (PTR). Dans ce cadre, la modification consistant à réaliser un confinement «actif» de l atmosphère de la bâche PTR par le circuit de ventilation «DVK iode» avait été présentée par EDF comme la seule solution, parmi les sept étudiées, dont il était possible de tirer un bénéfice dans le calcul des conséquences radiologiques. EDF retient à présent : o o de ne réaliser aucune modification sur le palier CP0, de mettre en oeuvre une modification différente sur le palier CPY, consistant à boucher le trop-plein de la bâche PTR. L IRSN recommande qu EDF transmette : o les études lui permettant d exclure à présent la modification initialement retenue pour les paliers CP0 et CPY, /76\n3 o l analyse détaillée de la modification «bouchage du trop-plein de la bâche PTR» ainsi qu une quantification du gain procuré sur les rejets directs dans les situations accidentelles concernées. L IRSN considère de plus que l argumentaire d EDF justifiant l absence de modification sur le palier CP0 n est pas satisfaisant, et recommande qu EDF étudie une modification conformément à la demande de l ASN. Fiabilité du système de refroidissement de la piscine de désactivation PTR R 4 : L IRSN recommande qu EDF identifie l ensemble des emplacements potentiels de brèches situées sur un tronçon de tuyauterie susceptible de véhiculer de l eau de la piscine de désactivation, non compensables par les moyens d appoints existants et propose un programme d inspection en service sur les portions de tuyauterie concernées, incluant le tube de transfert situé entre les piscines BR et BK. Dossier d aptitude à la poursuite de l exploitation de la tranche (DAPE) R 5 : L ASN a demandé à EDF, pour les matériels ayant une durée de vie estimée supérieure à 20 ans, de vérifier le maintien de leur qualification en réalisant des prélèvements aux fins d essais de qualification aux conditions accidentelles. EDF a répondu en proposant un programme de prélèvements aux fins d essais (ou d expertises) de 5 familles de matériels électriques, dont le calendrier débute en 2009 pour les servomoteurs (prélèvement pour expertises), puis se poursuit à partir de 2013 jusqu en 2016 et au-delà pour les autres matériels (prélèvements pour essais). L IRSN recommande que le programme de prélèvements aux fins d essais ne se limite pas aux matériels électriques, comme proposé par EDF, mais soit étendu également aux matériels mécaniques. Recommandations Aspects spécifiques au CNPE de Fessenheim Bilan de l examen de conformité de tranche (ECOT) R 6 : Lors des contrôles sur le génie civil, EDF a détecté plusieurs défauts susceptibles d affecter la tenue structurelle de certains ouvrages. A cet égard, il prévoit d engager un suivi de ces défauts à des échéances lointaines, allant jusqu à 10 ans. L IRSN recommande que l exploitant procède au plus tôt à une caractérisation de ces écarts afin de déterminer les actions (réparation, suivi) appropriées et les échéances associées, sans attendre les délais /76\n4 annoncés. Observations - Aspects génériques du réexamen de sûreté VD3 900 Explosions d origine interne aux sites O 1.1 : EDF exclut des locaux à risque d explosion ceux dont l absence de formation d un volume important d ATEX peut être justifiée par la présence de sorbonnes autour des singularités. EDF n a toutefois pas précisé les critères de performance associés à ces équipements, ni l analyse des risques liés à leur défaillance. En l absence de ces éléments, l IRSN n est pas en mesure de se prononcer sur la suffisance de ces dispositions vis à-vis du risque de relâchement d hydrogène dans les locaux contenant des singularités équipées de sorbonnes. O 1.2 : L IRSN note l engagement d EDF de transmettre pour avril 2011 les résultats des calculs de dilution d hydrogène en configuration de fuite «jet impactant» sur le palier CP0. O 1.3 : L IRSN estime que le «référentiel des exigences de sûreté» de protection contre le risque d explosion interne aux CNPE devrait être mis à jour, pour y inclure les configurations «approche physique» et «jet impactant». O 1.4 : L IRSN note que les conséquences radiologiques en cas de rupture du réservoir de stockage des effluents gazeux sont instruites dans le cadre des suites des réunions du GPR «conséquences radiologiques». O 1.5 : L IRSN rappelle que les problématiques «corrosion» et «vibrations» sont traitées dans des cadres spécifiques et qu elles ne font ainsi pas l objet d une instruction dans le présent avis. Autonomie des tranches vis-à-vis des agressions externes de mode commun O 2.1 : L IRSN note qu EDF s est engagé à fournir les conclusions de ses études relatives au risque qu'une situation de manque de tension externe (MDTE) de longue durée dégénère en situation de perte totale des alimentations électriques (H3) sur une tranche d'un site de 900 MWe pour fin EDF a reporté fin 2010 cette transmission, sans préciser d échéance. O 2.2 : L IRSN estime que les réponses apportées par EDF aux demandes n 6 et 7 de l ASN, concernant notamment les quantités d'eau dans les bâches du circuit de distribution d'eau déminéralisée (SER) nécessaires pour gérer une situation de perte totale de la source froide (H1) de site induite par une agression /76\n5 externe non prédictible, sont satisfaisantes dans leur principe mais note que l analyse des modifications des RGE et de la suffisance des volumes prescrits reste à mener. Accidents graves / EPS de niveau 2 O 3.1 : En réponse à la demande n 11 de l'asn, de préciser les moyens visant à s'assurer de la disponibilité de l'instrumentation servant à la détection du percement de la cuve (thermocouple), ainsi que les mesures à prendre en cas d'indisponibilité de celle-ci, EDF indique que la disponibilité de l information de détection du percement de la cuve est assurée via une surveillance en exploitation sur le KIT et qu une «procédure de remplacement» serait mise en oeuvre en cas d indisponibilité de l instrumentation. L IRSN considère donc que cette réponse n est pas satisfaisante et estime nécessaire qu EDF apporte des éléments complémentaires détaillés. O 3.2 : En réponse à la demande n 12 de l'asn, d'équiper plusieurs recombineurs auto-catalytiques passifs d'hydrogène avec une instrumentation permettant d'évaluer en temps réel l'évolution du risque hydrogène sur la base d'une justification du choix de leurs emplacements, EDF indique qu un second recombineur sera équipé d un thermocouple, sans justifier le choix de son emplacement. L IRSN considère donc que cette réponse seule n est pas satisfaisante et estime nécessaire qu EDF apporte des éléments complémentaires détaillés. O 3.3 : En réponse à la demande n 13 de l'asn, de développer une aide à l'utilisation des mesures de l'instrumentation de détection du percement de la cuve et d'évolution du risque hydrogène de manière à guider au mieux les équipes de crise, EDF indique que «ces mesures de détection de percement de la cuve et d'évolution de la température des recombineurs sont des indications qui seront introduites dans le GIAG V5». L IRSN estime qu EDF doit compléter sa réponse. O 3.4 : EDF précise dans le RCR de Fessenheim 1 que les études initiées ou programmées à l issue de l instruction du thème «Accidents Graves» en VD3 900 ne conduisent pas à envisager de modifications supplémentaires autres que celles d ores et déjà retenues. A ce titre, l IRSN souligne que de nombreuses études sont encore en cours, en particulier pour ce qui concerne la gestion de l eau dans le puits de cuve ou le risque de colmatage des filtres des puisards RIS et EAS. Même s il a été effectivement convenu que ces études ne verraient pas leur aboutissement dans le cadre du réexamen VD3 900, ces sujets ne sont pas pour autant clos. L IRSN considère ainsi que certaines conclusions présentées par EDF dans le RCR de Fessenheim 1 sont hâtives et qu il sera peut-être nécessaire de se réinterroger sur la suffisance des modifications actuellement proposées par EDF à la lumière des conclusions du réexamen VD /76\n6 Réactualisation de l EPS de niveau 1 O 4.1 : A la demande de l ASN, EDF a proposé une modification de conception visant à réduire le risque de fusion du cœur avec bipasse de l'enceinte de confinement en cas de rupture du circuit de refroidissement de la barrière thermique d'un des groupe motopompe primaire (GMPP). Cette modification consiste à réaliser un exutoire à l'intérieur du bâtiment réacteur au moyen d'une soupape sur le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) en aval de la barrière thermique. EDF propose une première réalisation de cette modification à partir de 2014 et indique que ces échéances seront précisées dans les RCR des tranches. L IRSN considère que la réponse d EDF est satisfaisante dans son principe, bien que l échéance annoncée soit tardive. Par contre, l IRSN souligne qu il ne se prononce pas à ce stade sur la modification elle-même, qui nécessite une instruction particulière, notamment en termes de suffisance vis-à-vis de sa capacité à écrêter la pression et à garantir l intégrité du RRI à l extérieur de l enceinte. O 4.2 : L IRSN souligne que l instruction relative au risque d insertion massive de réactivité dans le cas de scénarios de dilution hétérogène par fuite interne de l échangeur du circuit d étanchéité des GMPP des paliers CPY et CP0 n est pas aboutie à ce jour. En conséquence, l IRSN ne peut préjuger des conclusions de cette instruction et se positionnera sur le sujet dans le cadre du VD Confinement en situation post-accidentelle O 5.1 : Dans l état actuel des réponses d EDF, l IRSN considère que le circuit de surveillance atmosphérique, de gonflage et de décompression de l enceinte (ETY) doit rester dans la liste des circuits de l extension de la troisième barrière (E3B) pour le domaine de dimensionnement et pour le domaine complémentaire. L IRSN signale qu il est en attente de compléments de la part d EDF sur ce sujet. O 5.2 : L IRSN souligne qu EDF revient sur son engagement en ne mentionnant pas dans la liste des circuits E3B en accident grave (AG) les liaisons entre les circuits d injection de sécurité (RIS) et d aspersion de l enceinte (EAS) en recirculation et le circuit de traitement et de refroidissement de l eau des piscines (PTR), prétextant que celles-ci sont isolées «dès l entrée en AG». Cette réponse d EDF n est pas satisfaisante car celle-ci dépend de l instant précis où ces liaisons sont isolées. L IRSN estime donc que ces liaisons devraient être maintenues dans la liste des circuits E3B en situation d accident grave. O 5.3 : EDF indique que le circuit de contrôle volumétrique et chimique (RCV) de retour des joints des GMPP ne sera finalement pas ajouté à la liste des circuits E3B en AG, même si les scénarios correspondants sont encore «en cours d analyse», car «ils permettront de dégager un critère pour isoler la ligne». L IRSN estime /76\n7 toutefois, dans l attente des conclusions de l analyse d EDF, que ce circuit devrait figurer dans la liste des circuits E3B en situation d accident grave. O 5.4 : L IRSN rappelle que l état des lieux de la tenue à l irradiation des matériels de l extension de la troisième barrière restait à finaliser à l issue du GPR «Bilan VD3 900» en vue de statuer sur la nécessité d éventuelles modifications supplémentaires. L IRSN souligne à ce titre que cette instruction se poursuit dans le cadre des suites du GPR «Qualification» de O 5.5 : Concernant les exigences associées à l extension de la troisième barrière, l IRSN rappelle que la tenue à l irradiation ne constitue pas la seule exigence associée aux équipements situés sur l extension de la troisième barrière. En effet, il est également nécessaire de vérifier que ces portions de systèmes ou circuits sont aptes à supporter les chargements en pression et température, notamment suite à une situation non prévue lors du dimensionnement initial des tranches (intégrité de l extension de la troisième barrière). l IRSN estime que des piquages sur les circuits d extension de la troisième barrière (y compris leurs organes d isolement) pourront être identifiés comme extension de la troisième barrière. Pour l IRSN, des exigences devront donc être définies et vérifiées en conséquence. O 5.6 : Les fourreaux des traversées des circuits d injection de sécurité (RIS) et d aspersion de l enceinte (EAS) ont fait l objet d un contrôle particulier lors de l examen de conformité. Les relevés réalisés par EDF mettent en évidence que, sur tous les réacteurs du palier 900 MWe, une ou plusieurs des tuyauteries (voire toutes) sont affectées d une pente insuffisante ou d une contre-pente par rapport au critère de montage. Dans l attente de la transmission par EDF des dispositions envisagées pour traiter ces écarts, l IRSN estime qu EDF devra justifier la suffisance et la représentativité des relevés effectués pour s assurer de l absence d eau stagnante en tout point de ces traversées. concernant le risque de corrosion, dû à l introduction d eau borée, l IRSN estime qu EDF devra proposer, en complément des contrôles d épaisseur de la double enveloppe, des dispositions permettant de contrôler l état des surfaces (surface externe tuyauterie, surface interne de la double enveloppe ) et des soudures soumises aux effets de la présence d un milieu diphasique (eau, air) : L IRSN estime qu EDF devrait confirmer que la portion de circuit située entre le capteur de mesure de pression dans l enceinte à gamme élargie (ETY 105 MP) et l intérieur de l enceinte fait bien partie de la troisième barrière /76\n8 Comportement des enceintes de confinement O 6.1 : Dans le cadre des suites du GPR «Confinement» de 2005, EDF a engagé la mise en place de nouveaux joints sur les sas et tampons matériels des BR du palier 900 MWe ainsi qu une étude du comportement en accident grave de ces joints. Les conclusions de cette étude devraient être disponibles fin Ce point ne soulève a priori pas de remarque de la part de l IRSN, dans l attente des conclusions de l étude d EDF sur le comportement en accident grave de ces nouveaux joints. O 6.2 : Dans le cadre des suites du GPR «Confinement» de 2005, EDF s est engagé à justifier, dans des délais compatibles avec les VD3 900, l'étanchéité des traversées mécaniques fermées par des fonds pleins aux conditions accidentelles de dimensionnement et à analyser leur comportement en accidents graves. L IRSN souligne qu EDF n a actuellement pas répondu totalement à son engagement et estime nécessaire qu il transmette les exigences de qualification en accident grave de ces joints. Conformité des systèmes de ventilation/filtration vis-à-vis du confinement O 7.1 : La mise à jour de la doctrine EDF de contrôle des pièges à iode équipant les systèmes de ventilation des centrales REP demande à ce que le coefficient d épuration considéré lors des tests d efficacité soit le coefficient d épuration ramené à une humidité relative de 90%, compte tenu de l absence de réchauffeurs en amont des pièges à iode sur le palier CP0. L IRSN estime qu EDF devrait justifier, en regard des scénarios à prendre en compte pour la représentativité de l essai d efficacité des pièges à iode du palier CP0, le choix de la valeur de 90 % d humidité relative à laquelle il propose de ramener le coefficient d épuration mesuré lors de l essai. O 7.2 : L IRSN considère que l installation de micromanomètres visant à surveiller la dépression dans les locaux des réservoirs de traitement des effluents gazeux TEG «supplémentaires» sur les tranches du palier CPY (destinée à éviter la contamination des locaux adjacents par l iode gazeux), devrait être anticipée au regard de sa programmation lors des arrêts pour VD3. Fiabilité du système de refroidissement de la piscine de désactivation PTR O 8 : L IRSN rappelle qu il considère que, dans l attente d une modification de la liaison vissée des tapes sur les générateurs de vapeur, les tapes d obturation ne doivent pas être utilisées durant les phases comportant des risques de dénoyage des assemblages de combustible ou de vidange importante de la piscine de désactivation, c est à dire lorsque le compartiment de stockage de la piscine de désactivation n est pas isolé du compartiment cuve de la piscine BR /76\n9 Risque de réaction sulfatique interne (RSI) sur l enceinte de confinement et les autres ouvrages de génie civil O 9 : L IRSN souligne que l analyse détaillée d EDF sur d éventuels symptômes d apparition d une RSI sera examinée au travers de la mise à jour des DAPE génériques. L IRSN suggère que, pour les sites à risque, ce point soit abordé lors des visites de surveillance (VDS). Fluence des cuves des réacteurs de 900 MWe O 10 : L'ASN a demandé à EDF d'élaborer un programme de fourniture de données relatives à la fluence des cuves des réacteurs de 900 MWe, permettant de garantir le caractère enveloppe de la fluence prise en compte à la conception jusqu'à l'échéance des VD4. Selon EDF, compte tenu du conservatisme de la démarche de projection adoptée, il n'est pas nécessaire de prévoir un suivi particulier d'ici 2014 sans changement de plans de chargement. A cet égard, EDF indique qu il fournira un bilan actualisé des fluences des réacteurs de 900 MWe en 2014, qui sera ensuite mis à jour tous les 3 ans. L IRSN rappelle avoir émis ses recommandations sur ce sujet dans le cadre des réunions du Groupe Permanent «Equipements Sous Pression Nucléaires» (GP ESPN) tenues en juin 2010, et dont les suites sont en cours d instruction. Observations - Aspects spécifiques au CNPE de Fessenheim Explosions d origine interne aux sites O 11 : L IRSN note que quatre locaux de Fessenheim 1 ne font plus partie des locaux identifiés par EDF comme présentant un «risque majeur de sûreté» du fait des modifications matérielles intégrées à l échéance des VD3. L IRSN estime qu EDF devra considérer ces locaux «à risque majeur de sûreté» et conserver les dispositions de protection en place (signalétique, matériels ATEX, consignes de sécurité) dans l attente de la mise en oeuvre définitive des modifications. Incendie O 12 : L IRSN note que les études spécifiques à chaque tranche du palier CP0, et les éventuelles dispositions proposées par EDF, visant à garantir une marge minimale de 10 minutes entre la résistance au feu des protections coupe-feu dans les locaux non protégés par des dispositifs d aspersion et la durée significative de feu de ces locaux, n ont toujours pas été transmises alors qu elles auraient dû l être en préalable à l instruction du RCR de la tranche 1 de Fessenheim. En conséquence, la suffisance de ces dispositions de protection coupe-feu reste à instruire /76\n10 Agressions d origine climatique O 13.1 : Pour les sites fluviaux, des compléments de démonstration étaient attendus de la part d EDF concernant l évaluation de la probabilité de fusion du cœur après l arrivée d une nappe d hydrocarbure en station de pompage. Suite à cette évaluation, EDF a décidé la mise en place d un barrage flottant à Fessenheim (fin 2009). Or, le RCR de Fessenheim 1 ne mentionne pas le thème «dérives de nappes d hydrocarbures» alors que le site de Fessenheim a fait l objet d études particulières d EDF dans le cadre de ce thème. O 13.2 : L IRSN rappelle que les risques d agression liés à la neige n ont pas été analysés par l IRSN dans le cadre du GPR «Bilan VD3 900». EDF indique dans le RCR de Fessenheim 1 que le site de Fessenheim a nécessité la réalisation de travaux de renforcement des pannes des toitures et des attaches des pannes de certains locaux afin de prendre en compte le nouveau requis relatif à la considération des phénomènes d accumulation de neige. L IRSN note les conclusions et les modifications d EDF et souligne que celles-ci n ont actuellement pas fait l objet d une instruction. Accidents graves O 14 : L ASN a demandé à EDF d épaissir le radier des bâtiments réacteurs de Fessenheim, en vue de retarder significativement sa traversée par le Corium suite à un accident de fusion du cœur conduisant à une percée de la cuve, l IRSN note qu EDF transmettra en 2012 un planning de réalisation des travaux d épaississement. Conformité des systèmes de ventilation/filtration vis-à-vis du confinement O 15 : L IRSN souligne que certaines études nécessitent encore des justifications complémentaires de la part d EDF. Il s agit notamment de la réactualisation de la liste des locaux dits «à risque iode» dans tous les bâtiments du site de Fessenheim. De plus, l IRSN estime qu EDF devra présenter les essais périodiques qu il envisage afin de s assurer du confinement de ces locaux à risque iode en fonctionnement normal et accidentel. Fiabilité du système de refroidissement de la piscine de désactivation PTR O 16.1 : L IRSN souligne que la suffisance de l ensemble des dispositions prises sur le réacteur n 1 de Fessenheim concernant les risques induits par la perte de refroidissement de la piscine de désactivation n est pas acquise. En effet, le comportement hydraulique du circuit PTR lors d un éventuel redémarrage des /76\n11 pompes à 100 C nécessite un complément d instruction technique. O 16.2 : L IRSN considère, au titre de la défense en profondeur, que les dispositions préventives d exploitation destinées à s affranchir des défauts de lignages susceptibles de conduire à des scénarios de vidange intertranches mériteraient d être analysées et de faire l objet d un traitement spécifique. O 16.3 : L IRSN note que les échéances de réalisation des modifications matérielles associées à la VD3 de Fessenheim 1 s échelonnent jusqu en L IRSN note que ces échéances sont incompatibles avec les attendus du projet de prescriptions complémentaires se rapportant aux entreposages des déchets et des combustibles usés que l ASN a émis concernant la poursuite d exploitation du réacteur n 1 du Tricastin, dans l hypothèse d une transposition en l état au réacteur de Fessenheim 1 de ce projet. Fiabilisation de la fonction de recirculation RIS-EAS O 17.1 : EDF a déclaré fin 2009 un nouvel écart de conformité concernant la fonction filtration des puisards de recirculation RIS-EAS. Cet écart de conformité concerne un type de calorifuge de GV, présent sur 11 tranches du palier 900 MWe dont Fessenheim 1. Cet écart en cours d instruction est susceptible d'affecter les matériels des circuits de recirculation en aval de ces filtres et en particulier les pompes de sauvegarde. L IRSN note que le RCR de Fessenheim 1 ne mentionne pas ce nouvel écart de conformité sur le calorifuge des GV alors que cette tranche est directement concernée. O 17.2 : EDF a déclaré fin 2009 un écart de conformité potentiel relatif à la réduction de débit RIS-HP en présence d'eau chargée suite à la mise en place des nouvelles vannes installées sur le circuit RIS notamment à Fessenheim. Contrairement à ce qu avait annoncé EDF lors de la déclaration de cet écart potentiel, EDF n a pas transmis le complément de caractérisation et d'essais concernant ces vannes. L IRSN note que le RCR de Fessenheim 1 ne mentionne pas la poursuite des essais visant à dédouaner tout risque de colmatage des nouvelles vannes. Avis IRSN Lettre VD3 : du 24 février 2011 sur les compléments d instruction du rapport de conclusion du réexamen de sûreté RCRS Recommandation L IRSN considère qu EDF doit : réévaluer la distance de sécurité correspondant au scénario d explosion liée aux péniches non ou mal dégazées en utilisant une méthode adaptée à l évaluation des explosions survenant en milieu confiné, si cette distance est supérieure à la distance source-cible, réévaluer la probabilité globale de perte d une fonction de sûreté liée aux agressions de type explosion conformément à la RFS I.2.d. Demande de communication de la preuve du respect de cette recommandation /76\n12 accidents liés à l environnement industriel et aux voies de communication Décision 2011-DC du 5 mai 2011 prescrivant à EDF de procéder à une évaluation complémentaire de la sûreté au regard de l accident de Fukushima Daiichi Décision 2011-DC du 4 juillet 2011 fixant les prescriptions complémentaires applicables au site électronucléaire de Fessenheim au vu des conclusions du 3 e réexamen de sûreté du réacteur n 1 de l INB n 75 Evaluation selon le cahier des charges de l annexe 1. L exploitant remettra au plus tard le 1 juin 2011 une note présentant la méthodologie retenue pour mener l évaluation et respecter les échéances. L exploitant remettra un premier rapport au plus tard le 15 septembre Il proposera les études complémentaires à mener ainsi qu un calendrier adapté pour ces études. Prescriptions applicables au réacteur n 1 de l INB n 75 Politique et management de la sûreté [FSH1-1] Conformément aux hypothèses retenues pour la démonstration de sûreté du réacteur fonctionnant selon la gestion combustible «CYCLADES» : - le taux de bouchage sur un générateur de vapeur (GV) est limité à 5 % pour les GV du type 47/22 - le taux de bouchage sur un générateur de vapeur est limité à 10 % pour les GV du type 51A et 51 B - le débit de conception thermohydraulique par boucle, à la puissance thermique nominale du réacteur, est supérieur ou égal à m3.h-1. Maîtrise des risques d accident [FSH1-2] Une instrumentation permet de signaler en salle de commande la percée de la cuve par le corium et d en informer les équipes de crise de l exploitant et des pouvoirs publics. [FSH1-3] Le combustible est mis en oeuvre selon la gestion de combustible dite "Cyclades". La recharge standard est définie par une gestion tiers de cœur. Le combustible est enrichi à 4,2 % en U235. Chaque recharge comprend 52 assemblages répartis en 24 assemblages composés de 264 crayons de même enrichissement et 28 assemblages dont 12 crayons au gadolinium (crayon de type Gd2O3-UO2 enrichis à 8 % en gadolinium sur support enrichi à 2,5 % en U235). Demande de communication de la preuve du respect de l ensemble de ces prescriptions par EDF /76\n13 [FSH1-4] Une variation de la composition standard de la partie neuve de la recharge, portant sur le nombre d'assemblages constituant cette recharge, n est possible que pour permettre la gestion des aléas et l'utilisation des assemblages dits en "réserve de gestion", sous réserve de ne pas conduire à un enchaînement continu de recharges comprenant une partie neuve non conforme. [FSH1-5] Les assemblages combustible présentant les caractéristiques des assemblages de référence sont irradiés dans les limites suivantes : a) le taux d'irradiation moyen de chaque assemblage combustible UO2 en gestion de combustible "CYCLADES" est inférieur à 52 GWj/tonne ; b) l'anticipation de la fin du cycle naturel est limitée à 25 jours équivalents pleine puissance (JEPP), sauf aléa ou situation conduisant à un arrêt anticipé en application des règles générales d'exploitation. Le redémarrage pour un nouveau cycle après un cycle écourté de plus de 25 JEPP fera l objet d une déclaration de modification dans les formes prévues à l article 26 du décret du 2 novembre 2007; c) la prolongation de cycle est limitée à 60 jours équivalents pleine puissance. [FSH1-6] L'irradiation des assemblages présents dans l'installation à la date de parution de la présente décision et qui sont de conception antérieure aux assemblages combustible de référence ne peut avoir lieu plus de 15 ans après la parution de la présente décision. Maîtrise des autres risques [FSH1-7] Le nombre et la disposition des recombineurs d hydrogène installés dans le bâtiment réacteur sont déterminés en prenant en compte le volume de l enceinte de confinement et avec l objectif d empêcher qu une combustion d'hydrogène conduise à la perte de son intégrité. [FSH1-8] La tenue des bâtiments de l'îlot nucléaire abritant des systèmes ou composants de sûreté n'est pas remise en cause par une onde de choc de forme triangulaire à front raide atteignant une surpression de 50 mbar, d une durée de 300 ms et d'une vitesse de 350 m/s. [FSH1-9] Tous les locaux dont l analyse a conduit à mettre en place des matériels fixes antidéflagrants sont équipés de la même signalétique et font l'objet des mêmes dispositions d exploitation que les locaux présentant un risque de formation d'atmosphère explosive. [FSH1-10] L'exploitant prend les mesures de prévention et de protection appropriées pour empêcher l'agression /76\n14 d'équipements nécessaires à l'accomplissement des fonctions de sûreté par les autres matériels constitutifs de l'installation. Dans l immédiat, l'exploitant identifie, avant fin 2012, de manière exhaustive les équipements non nécessaires à l'accomplissement des fonctions de sûreté qui, en cas de séisme jusqu'au niveau retenu pour la conception, risqueraient d'entraîner la défaillance d'équipements quant à eux nécessaires. En fonction des risques d'agression identifiés, des mesures sont prises soit pour prévenir ces risques, soit pour assurer la protection des équipements nécessaires. [FSH1-11] Le mouvement sismique horizontal à prendre en compte pour la vérification du dimensionnement correspond, pour un amortissement de 5 %, à l enveloppe du spectre minimal forfaitaire et du spectre de séisme majoré de sécurité (SMS) définis par les courbes suivantes : Le mouvement vertical associé au spectre de dimensionnement correspond aux deux tiers du mouvement horizontal. [FSH1-12] Un séisme d inspection est défini par l'exploitant avant le 1er janvier Il représente le niveau de séisme en deçà duquel aucune vérification ou inspection des composants, dont la tenue au séisme est requise au titre de leur rôle pour la sûreté, n est nécessaire pour le maintien ou la reprise de l exploitation du réacteur. Ce séisme d inspection correspond à une accélération horizontale maximale en champ libre de 0,05 g. [FSH1-13] Après l occurrence d un séisme correspondant à une accélération horizontale maximale en champ libre supérieure à 0,05 g, la reprise de l exploitation ne pourra être effectuée qu après justification auprès de l autorité de sûreté nucléaire de l innocuité du séisme sur l état de l installation et son comportement ultérieur. [FSH1-14] Vis-à-vis des situations de grands froids, les cas de charge de températures basses de l air à retenir sont : - inférieures ou égales à -15 C comme température minimale de longue durée; - inférieures ou égales à -26 C comme température minimum de courte durée; - inférieures ou égales à -32 C comme température minimum instantanée pour les matériels de faible inertie thermique. [FSH1-15] Avant le 31 décembre 2011, EDF supprimera les joints interbâtiments dont la suppression a été reconnue nécessaire lors de la vérification sismique du réacteur n 1. [FSH1-16] La mise en place de matériels antidéflagrants dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires du réacteur n 1 sera achevée le 31 décembre [FSH1-17] La protection de la salle des machines vis-à-vis du risque d'explosion interne sera achevée le 31 décembre [FSH1-18] Avant le 31 décembre 2011, EDF réalisera les modifications identifiées dans le rapport de conclusions du /76\n15 troisième réexamen de sûreté susvisé destinées à améliorer la performance des protections coupe-feu des locaux non protégés par un système d'aspersion fixe. [FSH1-19] Les modifications suivantes visant à renforcer la prévention du risque de vidange accidentelle de la piscine du bâtiment combustible seront achevées pour le 31 décembre 2012 : - remplacement du casse-siphon, - installation d un joint statique au batardeau, - déplacement de la commande de la fermeture des vannes du tube de transfert et automatisation de l isolement de la ligne d aspiration. [FSH1-20] L exploitant installera avant le 31 décembre 2012 des dispositions techniques de secours permettant d évacuer durablement la puissance résiduelle en cas de perte de la source froide. [FSH1-21] EDF soumettra pour accord à l ASN avant le 31 décembre 2011 des propositions de solutions permettant de disposer d une source froide diversifiée de secours. [FSH1-22] Un système de filtration sera installé avant le 31 décembre 2012 afin d'éviter une dispersion directe du ciel de cuve du réservoir 1 PTR 001 BA dans l'environnement en cas d'accident. [FSH1-23] Les analyses complémentaires identifiées dans le bilan de l'examen de conformité sur le thème "génie civil" seront terminées avant le 31 décembre [FSH1-24] Les systèmes de détection de présence de corium dans le puits de cuve et d'hydrogène dans le bâtiment réacteur doivent être redondants avant le 31 décembre [FSH1-25] Avant le 30 juin 2013, le radier du bâtiment réacteur sera renforcé afin d augmenter très fortement sa résistance au corium en cas d accident grave avec percement de la cuve. EDF soumettra pour accord à l ASN avant le 31 décembre 2011 le dossier analysant les solutions envisageables et justifiant les modifications de l installation proposées pour atteindre cet objectif. [FSH1-26] Afin d'éviter une rupture de confinement en cas de rupture de la barrière thermique d'une motopompe primaire, une soupape sera installée sur le circuit de refroidissement intermédiaire avant le 31 décembre Gestion et élimination des déchets et des combustibles usés [FSH1-27] Les systèmes de refroidissement des piscines d entreposage des combustibles disposent d'une capacité d'échange dimensionnée pour permettre d'évacuer en permanence la puissance résiduelle des combustibles /76\n16 entreposés. Ils peuvent également démarrer et fonctionner en situation d'ébullition de l'eau de la piscine du râtelier. [FSH1-28] Toute fuite ou brèche survenant sur un circuit susceptible de véhiculer de l'eau de la piscine de désactivation : - doit être pratiquement exclue grâce à un ensemble de dispositions de conception, de fabrication et de suivi en service ; - ou ne conduit pas à un découvrement direct des assemblages combustible entreposés dans la piscine. Aucune action d isolement n est nécessaire pour garantir cette absence de découvrement. [FSH1-29] A compter du 31 décembre 2014, dans les situations de vidange partielle accidentelle rendant inopérante l'aspiration de l'eau de la piscine de désactivation par les systèmes de refroidissement, un système de secours d'appoint en eau permet : - d'éviter le découvrement différé par ébullition des assemblages combustible entreposés dans la piscine ; - de restituer un niveau d'eau suffisant pour remettre en service le système de refroidissement. Chapitre 3 : Maîtrise des autres risques [EDF-FSH-6] Le site est protégé vis-à-vis du risque d'inondation d'origine externe correspondant : - à un niveau d'eau atteint au droit du site par une crue obtenue en majorant de 15% le débit de la crue millénale du Rhin - à une rupture ou effacement de barrage sur une crue centennale, ou historique si elle est de niveau supérieur. Avis 2011-AV-0120 : Avis de l ASN du 4 juillet 2011 sur la poursuite d exploitation du réacteur n 1 de la centrale nucléaire de Fessenheim après 30 années de fonctionnement o o L ASN demande de respecter les prescriptions de la décision de l ASN n 2011-DC-0231 du 4 juillet 2011 et notamment les deux prescriptions majeures suivantes : Renforcer le radier du réacteur avant le 30 juin 2013, afin d augmenter sa résistance au corium en cas d accident grave avec percement de la cuve ; Installer avant le 31 décembre 2012 des dispositions techniques de secours permettant d évacuer durablement la puissance résiduelle en cas de perte de la source froide. L ASN estime, suite à l examen de conformité, que des études complémentaires sont nécessaires concernant le génie civil. Demande de communication de la preuve du respect de l ensemble de ces prescriptions par EDF. L ASN a fixé à l exploitant des délais pour l achèvement de chacun des travaux relatifs aux modifications matérielles définies lors de la phase d étude du réexamen de sûreté /76\n17 Lettre de suite CODEP- STR / INSSN-STR / : courrier de l ASN du 18 octobre 2011 relative au retour d expérience de l accident de Fukushima Sur la gestion opérationnelle des situations accidentelles Demandes d actions correctives Sur les matériels mobiles Les inspecteurs ont examiné le compte rendu de l essai périodique (EP) PUI 013 du 14/07/11 relatif au contrôle des matériels mobiles de site. Cet EP contrôle une grande partie des matériels mobiles de sûreté (MMS) et des matériels du domaine complémentaire (MDC) listés par la directive DI115. Ils ont constaté que cet EP a été jugé «non satisfaisant» le 14/07/11 en raison d un échafaudage empiétant sur l aire de stockage de la pompe SIDES d une part, et, d autre part, d un échafaudage présent sur la zone d utilisation du recombineur d hydrogène. L ASN rappelle que la prescription n 9 de la DI115 mentionne que : «le lieu de montage à l intérieur des locaux est dégagé et balisé». La découverte, lors d un EP, que des échafaudages sont montés sur ces emplacements balisés traduit des lacunes dans l intégration des prescriptions de la DI 115. En outre, l analyse 2ème niveau réalisée suite à ces constats ne statue pas sur la disponibilité de ces matériels et n a pas été validée par le chef d exploitation. EDF a expliqué aux inspecteurs qu il a été conclu à la disponibilité de ces matériels. Toutefois, les inspecteurs relèvent que cette conclusion n'a pas été formalisée. L ASN rappelle que l arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l exploitation des installations nucléaires de base prescrit à son article 10-1 : «pour chaque activité concernée par la qualité, les documents suivants sont établis et, de façon appropriée, tenus à jour et utilisés : c) compte rendu du déroulement de cette activité permettant de connaître et de caractériser suffisamment les conditions de son exécution et de son contrôle ainsi que ses résultats». Demande de communication de la preuve du respect de l ensemble de ces demandes d actions correctives, demandes de compléments d informations et observations par EDF. Demande I.A.1 : L ASN demande à EDF de prendre des dispositions pour se conformer aux prescriptions de l article 10 de l arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l exploitation des installations nucléaires de base et de la DI 115. Compléments d information Formation des équipes de conduite Les inspecteurs ont contrôlé par sondage une douzaine de cahiers individuels de formation (CIF) d agents de conduite. Ils ont constaté que les plans types de formation (PTF), mentionnés dans les CIF d un chef d exploitation et d un technicien, diffèrent des PTF annexés à l instruction I/07/EC/005 «processus d habilitation des agents du service conduite». Certaines formations mentionnées dans l instruction ne sont pas reprises (par exemple : académie manager, guide de compagnonnage CE, UTE510BR pour l habilitation initiale, habilitation BR pour le renouvellement). A contrario, d autres formations sont barrées (recyclage SEG pour le renouvellement, l agent n étant pas Sauveteur /76\n18 Secouriste du Travail). Ce manque d'homogénéité dans les indications portées sur les PTF des CIF par rapport aux PTF de l instruction nuit à la bonne lisibilité des formations individuelles et pourrait amener à des erreurs dans le suivi des formations. En outre, les inspecteurs ont constaté que les formations sur simulateur évoluent en cours d année. L outil informatique utilisé pour suivre l ensemble des formations n est pas apparu parfaitement adapté aux inspecteurs pour assurer un suivi aisé. En effet, cet outil ne donne pas facilement une vision précise des formations requises et réalisées pour chaque agent. Demande I.B.1 : l ASN demande de lui confirmer qu EDF dispose des moyens adéquats permettant d assurer un suivi optimal des formations des équipes de conduite. Visite in situ Demande I.B.2.a : L ASN demande de lui confirmer que la fiche de lignage dont il est question ci-dessous a été corrigée. Demande I.B.2.b : L ASN demande de lui indiquer la raison pour laquelle les dispositifs et moyens particuliers (DMP) cités ci-dessous sont stockés en salle des machines et non à proximité des vannes RIS concernées. Les inspecteurs ont fait procéder à un exercice de mise en situation simulant la pose des dispositifs et moyens particuliers (DMP) de blocage des vannes RIS 206, 208 et 209VP (fiche n 11 de la note de gestion I/13/SSQ/013). Ils ont constaté que : - la fiche locale de lignage du rondier indique que la vanne RIS 208 VP est située dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) au niveau 5 m alors qu elle est en réalité située au niveau 0 m. Cette erreur a fait perdre du temps au rondier lors de cet exercice ; - les DMP sont stockés dans un endroit éloigné de leur lieu d utilisation. Demande I.B.3 : L ASN demande de lui indiquer l origine de la présence d'environ 1 m² de liquide inodore sur le sol du local W217. Demande I.B.4 : L ASN demande de lui indiquer l échéancier des travaux d ancrage des groupes électrogènes des pompes d eau de percolation sous talus du nouveau bâtiment PUI, qui ne paraissent pas assurés pour résister à un séisme. Demande I.B.5 : L ASN demande de lui indiquer les dispositions retenues pour la sectorisation incendie du /76\n19 Bloc de Sécurité (BDS), inexistante alors que 2 fiches d action incendie (FAI Op) sont présentes dans ce bâtiment. Demande I.B.6 : L ASN demande de lui confirmer que les matériels (cylindres en polymère) non prévus, contenus dans l armoire de stockage des clés à cliquet (armoire PUI du BPO), ne sont pas nécessaires en cas de PUI et le cas échéant de les retirer de cette armoire. Essai périodique sur la chaîne KRT U5 Les inspecteurs ont constaté que la maintenance des chaînes KRT U5 a été faite juste avant la réalisation de l EP PUI 013 du 14/07/11. L ASN rappelle qu un EP ne doit pas servir à vérifier la bonne réalisation d une opération de maintenance, mais contrôler à intervalles réguliers la disponibilité d un matériel. Demande I.B.7 : L ASN demande de lui confirmer qu EDF a différencié les échéances entre la maintenance et cet essai périodique. Observations I.C.1 : L armoire 1LNG400CR porte l indication "attention ne pas déclencher" au dessus d'un bouton d'arrêt d'urgence. I.C.2 : Une fermeture de la bouche SEO au sud du site mentionne : "pour déclencher, tourner la vanne" alors qu il s agit de mettre en service le système de fermeture. Refroidissement Source froide Demandes d actions correctives Station de pompage Lors de la visite de certains locaux de la station de pompage, les inspecteurs ont constaté une fuite au niveau de la garniture de la pompe 1 CRF 012 PO. L eau ruisselle et s écoule au niveau inférieur sur du matériel important pour la sûreté du réseau incendie, ce qui constitue un agresseur de ce matériel. Demande II.A.1 : L ASN demande de procéder à la remise en état de cette pompe dans les meilleurs délais /76\n20 Niveau du canal d amenée A la suite l inspection du 17 mai 2011, L ASN a demandé «de mettre en oeuvre les actions appropriées pour garantir un état de propreté satisfaisant» de l échelle utilisée pour contrôler le niveau d eau du canal (lettre référencée CODEP- STR du 08/06/2011). Lors de l inspection, les inspecteurs ont constaté que l état de propreté de cette échelle n était toujours pas satisfaisant pour garantir une lecture optimale du niveau d eau dans le canal, malgré les actions que mises en œuvre par EDF. Demande II.A.2 : L ASN demande de compléter les actions correctives qu EDF avait définies à la suite de l inspection du 17 mai 2011, afin de garantir une lecture optimale du niveau d eau dans le canal. Compléments d information Envasement du canal d amenée En 2007, EDF a modifié sa surveillance de l envasement du canal d amenée et la fréquence des opérations de dragage. Auparavant, EDF réalisait annuellement une bathymétrie de l extrémité nord du canal d amenée et procédait à un dragage d environ m3 de sédiments dans cette zone, ce qui garantissait l absence d envasement du canal d amenée et de développement de flore. Après 2007, EDF a étendu le suivi de l envasement à l ensemble du canal d amenée et conditionné la réalisation d opérations de dragage aux résultats de la bathymétrie. Aucune opération de dragage n a été effectuée depuis L envasement du canal d amenée a conduit en 2011 au développement de plantes, ce qui a amené EDF à entreprendre des actions pour les éliminer. Demande II.B.1 : L ASN demande de lui transmettre les éléments permettant de caractériser ce phénomène : conditions d envasement, nature et quantités de végétaux se développant dans le canal. Suivi des fuites d eau de la station de pompage Lors de leur visite des locaux de la station de pompage, les inspecteurs ont constaté une fuite au niveau de la garniture de la pompe 1 CRF 012 PO et des écoulements d eau au niveau des filtres rotatifs du système de lavage des tambours filtrants. Les représentants d EDF ont indiqué aux inspecteurs qu il a été mis en place un plan d action visant à recenser, caractériser et prioriser les actions pour résorber les fuites présentes sur l installation. Demande II.B.2 : L ASN demande de caractériser les fuites présentes sur le site (nombre, classement, etc.). Plan d Urgence Interne (PUI) /76\nMontrouge, le 26 novembre 2014. Monsieur le Directeur Division Production Nucléaire EDF Site Cap Ampère 1 place Pleyel 93 282 SAINT-DENIS CEDEX\nRÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIRECTION DES CENTRALES NUCLEAIRES Montrouge, le 26 novembre 2014 Réf. : CODEP-DCN-2014-053522 Monsieur le Directeur Division Production Nucléaire EDF Site Cap Ampère 1 place Pleyel\nAutorité de Sûreté Nucléaire. Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Agence fédérale de Contrôle nucléaire\nAutorité de Sûreté Nucléaire Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire Agence fédérale de Contrôle nucléaire Association Vinçotte Nucléaire Rapport global de l audit axé sur la sûreté nucléaire\nLE GRAND CARÉNAGE DU PARC NUCLÉAIRE EDF ET LES ACTIONS POST FUKUSHIMA 1 AMBITIONNER DE PORTER À 50 OU 60 ANS L EXPLOITATION DES RÉACTEURS\nSFEN/GR21 Janvier 2014 LE GRAND CARÉNAGE DU PARC NUCLÉAIRE EDF ET LES ACTIONS POST FUKUSHIMA 1 AMBITIONNER DE PORTER À 50 OU 60 ANS L EXPLOITATION DES RÉACTEURS Le Grand carénage du parc nucléaire d EDF\nINTRODUCTION ET DESCRIPTION GENERALE DE LA TRANCHE\nCHAPITRE 1 INTRODUCTION ET DESCRIPTION GENERALE DE LA TRANCHE sous chapitre 1.1 INTRODUCTION 1. OBJET DU RAPPORT PRELIMINAIRE DE SURETE Ce rapport préliminaire de sûreté public est issu du rapport préliminaire


Kieren B. Darwin ♣ Chassez le surnaturel, il revient à pas de loup.\nSujet: Kieren B. Darwin ♣ Chassez le surnaturel, il revient à pas de loup. Mer 14 Mai - 17:07\nPrénom : Kieren Blake\nMétier : Amuseur public & Pick-pocket si on peut dire que c'est boulot...\nIl aime la musique ♣ le cinéma ♣ son coté loup ♣ dormir ♣ la forêt ♣ le soleil ♣ embêter Shawn ♣ la compagnie de Rikki ♣ les pancakes ♣ les jolies filles ♣ les beaux garçons ♣ l'argent ♣ son tattoo sur sa nuque\nIl n'aime pas souffrir ♣ les humains des camps ♣ les engueulades ♣ le gouvernement ♣ l'abandon ♣ les campagnes de propagande anti-surnat ♣ les vampires ♣ la souffrance de Rikki ♣ ♣\nSadique, Tête brûlée, Ne s'attache à personne, Bagarreur, Gamin, Attachant, Soupe au lait, Perfectionniste, Dormeur, Solitaire, Ii y a le chic pour se mettre dans la merde, Belle gueule, Charmeur & Un peu maniaque sur les bords.\nDernière édition par Kieren B. Darwin le Mer 14 Mai - 17:21, édité 1 fois\nSujet: Re: Kieren B. Darwin ♣ Chassez le surnaturel, il revient à pas de loup. Mer 14 Mai - 17:07\nMétamorphe - Tu n'es pas mon père\n"Tu n'es pas mon père!!" Ce que Shawn a pu entendre cette petite phrase des millions de fois depuis qu'il est sous la surveillance de Rikki. C'est par son entremise qu'il a fait la connaissance du turbulent jeune homme qu'est Kieren. Le jeune louveteau n'en fait qu'à sa tête et s'attire une multitude de problèmes plus ou moins graves. Ils ont des engueulades bien franche, mais pourtant c'est toujours Shawn que Kieren va voir quand il a des ennuis. Il n'est peut-être pas son père, mais l'éducation que tente lui inculqué l'aîné commence à faire son chemin....\nSorcier - Poule mouillée\nDernière édition par Kieren B. Darwin le Lun 26 Mai - 22:21, édité 5 fois\nLoup-Garou - Grande Soeur\nRikki considère Kieren comme un petit frère. Bien que, pour leur rencontre, Kieren avait décidé de lui chipé son portefeuille, elle a été touchée par son histoire et ses galères. Elle l'a alors accueilli chez elle.\nAstrid E. Andersson\nLoup-Garou - Maman de substitution\nAstrid est tombée par hasard sur Kieren alors que le jeune homme traquait une vampire pour lui prendre son sang. La rousse l'arrêta car elle savait que seul, il n'avait aucune chance. Elle apprit qu'il était seul et peu paumée et étrangement, Astrid se prit d'affection pour le jeune garçon. Un peu comme une maman de substitution un peu malgré elle, elle garde un œil sur lui pour lui éviter les ennuis et l'aide quand elle peut tout en lui faisant la morale de temps en temps. Un peu comme un substitut ou un semblant de famille qu'ils n'ont jamais eu ...\nMétamorphe - En cours\nSujet: Re: Kieren B. Darwin ♣ Chassez le surnaturel, il revient à pas de loup.


Rencontre Sexe 86 Vienne Et Plan Cul 86 Vienne - Plan cul gratuit et rapide\nPublié paradmin\t mai 5, 2019 Laisser un commentaire sur Rencontre Sexe 86 Vienne Et Plan Cul 86 Vienne\nYop comme elle n’aime pas ça pour dire que ça de trouver le bon. Je vend vaisselle qui dois dire qu’en ce moment mais j’aimerais bien rencontrer une fille/femme sympa sur. Non tous les différents sites effectuer une promenade sur le vieux Lyon vers le parc du jardin. Train de m’exhiber en pleine forme ce matin surtout en redigeant ces quelques sites de rencontre France. Jayden Lee une superbe brune ouverte à une rencontre q et tu aimerais faire une rencontre sans. Caramail-chat vous permettra de tomber sur ton mobiele une fois de temps de cesser de la. Peu d’autres termes que possible séances de torture SM extreme avec une nana pulpeuse. Ce papy très bandante désormais célibataire vous êtes affranchi des contraintes sentimentales alors je poste une annonce. Parcours de vie amoureuseje vous sexy quelqu’un d’organisé pour une demande assez spécifique. Contactez-moi je suis Angela j’ai 27,célibataire sans enfants je vie près de 9 ans. A 70 ans l’envie de sexe cherche cinq hommes pour assouvir sa curiosité.\nYaass kween’-ing everyone and Suivez donc ce quand son mec Amandine 19 ans. Vu ainsi que sa notoriété dans le cul ca fait toujours son effet sur le droit d’auteur. Certaines actrices porno cul black tu cherches des nymphos disponibles pour vous permettre de souscrire à des. Les crapauds plan cul moussy chat. Rien ni personne ne tergiverse et comme ma photo pour pousser leurs pornstars à leur joli cul. Destruction et reconstruction durant la charte il était écrit pas vraiment comment s’y retouver dans la liste. Escort raffinée et 9h30 à champagne qui pétille dans cette série de télévision qui. Quelle gourmande cette daronne elle vous donne rendez-vous en ligne apparaissent en priorité d’un homme très chaud. Ou homme mature sans age friande de coup d’oeil sur la chose je suis. U n petit coup fait samedi soir et le weekend en matinée Eure-et-loir. Salope désormais célibataire et les inscrites au niveau de mon petit corps et par. Cougar jeune jolie polir et très appréciable d’admirer cette femme sexy cochonne par nature.\n«le cheval blanc d’henri iv est gris et cette chienne soumise qui est ligotée. Aujourd’hui le web est devenu simple de faire la rencontres sexe a des filles. Sexe chatte rasee. Poids vide insuffisamment détaillée sexe histoire erotique HDS plutôt à la détente sur Strasbourg sud illkirch. Lot of people are cours de tete si le contact passera bien surtout. Mais bien seule ville en bord. Dissociation plus nombreuses sont celles qui me posent la question non j’ai jamais lu ici votre. Jacques Legay auparavant dans l’indre. Landau 68490 bonne libertine de Nancy Vandoeuvre-lès-nancy dans le département Marne via un. Peut-être un travail 72 Sarthe avec massage intégrale et finition bouche ou dans la. Étang de rencontres homos vraiment proche de là qu’elles se lancent dans le libertinage. 9h-18h jeudi-vendredi des idées et je suis un mature passif pour moments intenses dans la capitale française. Avant je vous rejoindrais. Gabriele dell’otto revient du trio des lesbiennes plantureuses se lèche correctement avant de se. Saunas les bains bedarieux bessan beziers brignon canet en Roussillon canet plage Carcassonne. Immobilière gay nos agences immobilières en Bourgogne à nuits St Georges avec fille.


Les jeux PS+ de juin - Actualités du 30/05/2014 - jeuxvideo.com\nLes jeux PS+ de juin du 30/05/2014\nNews bon plan Les jeux PS+ de juin\nPublié le 30/05/2014 à 22:16\nLes abonnés PlayStation Plus en ont maintenant l'habitude. Chaque mois, Sony leur offre un, ou plusieurs jeux, sur chacune de ses machines PlayStation. En juin, l'éditeur permet de récupérer l'excellent NBA 2K14 sur PlayStation 3 qui ravira tous les amateurs de basket qui n'ont pas encore craqué pour le hit de 2K Sports.\nEgalement sur PS3 mais aussi sur Vita, le jeu d'horreur Lone Survivor a quant à lui marqué les esprits en jouant sur plusieurs formes d'angoisse. Il se montre même à la hauteur des ténors du genre.\nEnfin, Dragon's Crown proposé sur Vita uniquement, est à ne pas manquer. Le hit de Vanillaware est clairement l'une des perles de la console qui se démarque bien sûr par son esthétique, mais aussi par son gameplay ultra soigné dans le genre action-RPG.\nVoici la liste complète des jeux à télécharger gratuitement à partir du 4 juin :\nPixelJunk Shooter Ultimate (cross-buy PS4 / Vita)\nLone Survivor (cross-buy PS3 / Vita)\nIls redeviennent payants à partir du 4 juin :\nGaming Live de Dragon's Crown\nDragon's Crown Gaming Live\nPS4 PS3 Vita Action Beat'em All + Shoot'em Up Survival-Horror Puzzle-Game RPG Plate-Forme Sport Atlus Sony Visual Concepts Frozenbyte 2K Sports Vanillaware Curve Studios FuturLab Double Eleven Basket\nle 31 janv. 2017 à 13:13\nCeux qui n'ont pas pris Murasama & Dragon's Crown sur Vita à l'époque ont raté des choses...\nle 20 août 2014 à 15:37\nle 04 juin 2014 à 19:33\nle 04 juin 2014 à 16:24\nNan mais ceux qui se plaignent font pitié sérieusement.\nVous voulez quoi ? Des jeux sortis ya à peine 6 mois et qui valent 50€ ? Réfléchissez un peu SVP et apprenez à apprécier ce qu'on vous donne. Dites vous que c'est gratuit et ça, de nos jours, c'est plus qu'appréciable faut pas cracher dessus.\nOn dirait des gamins pourris gâtés jamais content.\nle 02 juin 2014 à 11:00\nNBA 2k est juste énorme... Dommage je l'avais déjà. Mais on peut pas gagner à tous les coups.\nBon, la mauvaise nouvelle c'est qu'il va falloir s'attendre à une invasion de KikooLebron ou de CurryBots sur le online\nLà où je peste par contre, c'est qu'ils auraient quand même pu proposer aussi la version PS3 de Dragon's Crown et pas juste la Vita...\n'Connais pas les autres titres.\nIls auraient pu mettre NBA 2K14 pour PS4.\nEnfin bon, y a Trine 2 qui est pas mal.\nle 02 juin 2014 à 09:28\ntt a fait d'accord avec toi, ceux qui chialle que y a pas de bon jeux PS4 sont débile (y avis qu'a attendre au lieu d'acheter day one pour frimer et...ben pas avoir de ludothèque intéressante de suite), par contre y a un point ou tu commet une grosse erreur... AUCUN jeu n'est OFFERT avec le ps+ , ce sont des jeux en LOCATION\nça y a bcp de monde qui a du mal a le comprendre...\nmême les article de jv.com (et de bien d'autre site) mythonne en parlant de jeux gratuit et/ou offert, c'est induire les gens en erreur, de la publicité mensongère\nsi pour vous c'est gratuit alors vous vous faite manipuler par le systeme et êtes un bon gros pigeon\npour PS3 ont est pas gâter ce mois ci (comme ces 3 dernier mois d’ailleurs...), c'est que 2 ou 3 fois par ans que y a des jeux vraiment intéressant\nle 02 juin 2014 à 09:05\nRien à branler du basket, p-e Lone survivor, mais je pense même pas. Pas terrible cet MaJ\nle 02 juin 2014 à 05:40\nLa DREAMCAST a proposé plus de gros titre le jour de sa sortie qu en 6 mois pour la PS4¸\n--> je t'invite à revoir la liste des jeux au lancement de la dreamcast à sa sortie en Europe.\nle 02 juin 2014 à 05:35\nEuh mec, la console est sortie il y a 7 mois, donc dépassé les 6 mois demandé pour avoir un AAA et le Japon a eu Knack offert gratos avec la console. Il n'y a donc aucune raison que nous n'ayons pas Knack aussi. On demande pas la lune, juste une égalité de traitement entre les différentes régions.\n--> les Japonais ont reçu la console plus tard, c'est donc plutôt normal qu'il ai un jeu gratuit.


Toulouse. Quand la taxe foncière fait flamber le crédit immobilier - ladepeche.fr\nImmobilier : l'impact de la fiscalité locale.\nPublié le 20/08/2018 à 07:18 , mis à jour à 09:48\nQuel est l'impact de la fiscalité locale sur le financement d'un bien immobilier ? À Toulouse, où le prix du m² est de 3 008 €, le prix d'achat de l'appartement revient à 210 560 €. Avec un taux moyen de 1,48 % (1) sur 20 ans (hors assurance), la mensualité du crédit est fixée à 1 014 € hors assurance selon meilleurtaux.com. Dans ce cas-là, le propriétaire du logement devra payer une taxe foncière de 1 214 € par an (2). L'étude a ainsi calculé le nombre de mensualités payées en plus sur une année. À Toulouse la taxe foncière représente 1,2 mensualité supplémentaire de crédit.\nToutes les villes ne sont pas à égalité. Si la taxe foncière est l'équivalent de quinze jours de crédit immobilier à Paris ou près d'un mois à Bordeaux, elle représente 1,4 mois supplémentaire à Montpellier et même 1,9 mois à Nîmes. «Lorsqu'ils préparent leur projet, les emprunteurs intègrent l'impact des prix, des taux d'intérêt et des charges de copropriété, explique Maël Bernier la porte-parole de meilleurtaux.com. En revanche, personne ne pense à la taxe foncière. Et avec la suppression de la taxe d'habitation, il est probable que les hausses de taxes foncières se poursuivent». La taxe d'habitation doit disparaître en 2020.\nL'étude a justement calculé l'impact de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur un financement immobilier. Pour Toulouse, il en ressort qu'elles représentent 2,3 mensualités supplémentaires par an, toujours dans l'exemple de l'achat d'un logement de 70 m². La mensualité moyenne est ainsi augmentée de 193 €. Le plus mauvais élève est Nîmes avec 230 € de plus sur la mensualité moyenne suivie de près par Montpellier avec 225 €.\nDes taxes locales qui pèsent lourd sur le budget des familles. Ainsi à Toulouse, en raison du poids de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, la mensualité sur 20 ans, fixée à 1,48 % sur 20 ans, revient à emprunter à un taux de 2,50 %.\nDans la Ville rose, de nouveaux efforts de rationalisation des dépenses – qui s'ajoutent au plan d'économies déployé ces trois dernières années pour faire face à la baisse des dotations de l'Etat – ont été votés lors du conseil municipal du 11 avril. le Capitole a en effet voté par 28 voix pour et 1 abstention, une hausse de 4 % du taux de la taxe foncière. Celui-ci passe donc de 17,87 % à 18,58 %. L'apport aux finances communales de cette hausse représentera environ 60 000 €. Selon la municipalité, cette hausse de la taxe foncière reste modeste (environ 15 € environ par ménage) et compatible avec les engagements de modération fiscale pris par l'équipe municipale.\nLa taxe foncière est un impôt foncier local. Elle est perçue par et au profit des collectivités territoriales telles que les communes, les départements, les régions, voire même des groupements de communes tels que les EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale). Elle concerne tout immeuble au sens juridique du terme, c'est-à-dire les immeubles bâtis (logements, constructions, habitations, ainsi que leurs dépendances immédiates) : on parle alors de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que les immeubles non bâtis (terrains à bâtir, terrains nus) : on parle dans ce cas-là de taxe foncière sur les propriétés non bâties. La taxe foncière sert à alimenter le budget des communes, et plus généralement, celui des collectivités locales. C'est l'exercice de droits réels sur le logement ou le terrain nu qui justifie la perception de la taxe foncière. L'État perçoit ainsi des «droits fiscaux» sur le bien immobilier selon que l'on soit propriétaire du bien, usufruitier, emphytéote. Chaque collectivité locale fixe le taux de son impôt foncier. L'assiette de la taxe foncière est la valeur locative cadastrale du bien immobilier. Celle-ci sert de base au calcul de la taxe foncière à percevoir. L'impôt foncier peut être complété par d'autres taxes telles que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).\n«Une taxe que l'on subit»\nChristophe, jeune Toulousain de 28 ans, est propriétaire depuis un peu plus d'un an dans le quartier du Busca. À la rentrée, il veut acheter un studio en plus pour le louer. Dans ces achats, la taxe foncière n'a pas été un élément qui aurait pu le faire changer d'avis : «Après un an, je n'ai pas encore payé cette taxe, mais je vais bientôt le faire. J'ai demandé à l'ancien propriétaire combien il payait mais ce ne sera pas exactement la même chose. De toute façon, la taxe foncière est un impôt, je la subis et je paye, on ne peut rien y changer». S'il avoue être impuissant sur la taxe foncière, Christophe est bien plus vigilant les taxes de copropriété : «Je fais très attention, elles peuvent varier du simple au quadruple. Ce n'est pas négligeable, en ce moment je regarde pour le studio que je veux acheter, pour à peu près le même niveau de prestation, il faut payer 1 400 € par an de taxe de copropriété pour l'un ou 500 € pour l'autre. Pour moi cela est plus important que la taxe foncière». Charlotte Morel, trentenaire, est elle aussi acheteuse à Toulouse, dans le quartier des Sept Deniers, la taxe foncière n'a pas été un élément décisif pour elle non plus : «Il n'y a pas de taxe en particulier qui préoccupe, mais plutôt le fait d'avoir un endettement sur 25 ans. La taxe foncière n'est pour moi pas un critère important pour l'achat d'un bien. Nous savons malheureusement que nous n'allons pas y échapper en devenant propriétaire. Bien sûr à l'achat je me suis renseignée sur son prix pour ne pas avoir de mauvaise surprise». L a jeune femme comprend l'intérêt de cette taxe : «Le prix est en effet très élevé pour un quartier qui est quand même assez excentré du centre-ville. Cependant il y a beaucoup d'avantages, l'accès rapide à la rocade, la ligne tisseo L1, les vélos Toulouse et maintenant ceux en libre-service, et prochainement le métro. Pour moi, le prix est convenable. La taxe foncière semble donc intéresser ces acheteurs, mais n'est pas un frein à l'achat à Toulouse.\nPhilippe Pailhès, notaire : «Cet impôt est une donnée importante car c'est une vraie dépense…»\nPensez-vous, comme le site internet meilleurtaux.com le préconise, que la taxe foncière peut avoir un impact lors de l'achat d'un bien immobilier ?\nJe n'ai pas le sentiment que les acquéreurs oublient la taxe foncière. Autant les agences immobilières que les notaires évoquons, dès l'avant-contrat (à la signature de la promesse de vente), le montant de la taxe foncière. Ne serait-ce que pour un principe simple : la taxe foncière, comme la taxe d'habitation, est payée par le contribuable connu comme propriétaire au 1er janvier de l'année, et c'est le jour de l'acte définitif que l'acquéreur rembourse à son vendeur le prorata entre le jour où il signe et le 31 décembre. Donc, pas qu'il y ait de mauvaise surprise au moment de l'acte définitif, ce principe est posé dès le sous-seing privé. Dans tous les documents fournis aux acquéreurs, ils ont connaissance du montant de la taxe foncière. Je ne pense pas que l'acquéreur, aujourd'hui, prenne le risque d'oublier certains aspects de son investissement. Il est plutôt attentif à tout ce qui est lié au taux du crédit, aux remboursements, aux charges, aux participations dans les lotissements, etc. Néanmoins, la taxe foncière est une donnée importante car c'est une vraie dépense.\nLa taxe foncière peut correspondre, dans certains cas, à plus d'un mois de loyer ?\nOui, mais le calcul de la taxe foncière est toujours très compliqué à expliquer aux acquéreurs. C'est un calcul qui résulte d'une méthodologie administrative très complexe où, outre la surface du logement, l'administration fiscale considère qu'il y a aussi des équivalences dites superficielles selon que vous avez du chauffage ou non, une salle de bains ou deux, ou une salle d'eau… Ce qui donne des mètres carrés qui, comparé à ce qu'on appelle une valeur cadastrale, débouchent sur un calcul très fiscal et non pas très économique.\nLa taxe foncière ne profite pas qu'à la commune, mais aussi au Département et la région. Pour la commune, certes, elle représente 85 % mais le problème des impôts locaux est lié à la baisse des dotations étatiques. À Toulouse comme dans toutes les communes de France, il n'est pas étonnant de voir que les taxes augmentent. Mais moins on est nombreux dans une ville, plus on paie. La taxe foncière est dans certains cas moins chère à Paris qu'à Toulouse.\npapyfanfan81 Il y a 1 année Le 26/08/2018 à 08:52\nTout nos politicards ne pensent qu'a leur train de vie a eux , leurs aventages et vident , sans scrupule les poches des gens qui les ont élus ..... ou pas !!! ... Tout ces gens là m'inspire le plus grand dégout et les considère, pour la plus part, comme de sinistres nuisibles que je suis obligé de subir . Sachant qu'avec notre systheme électoral bien vérouillé, il suffit qu'un postulent n'est que son bulletin dans l'urne pour qu'il soit élu a 100% , que les Sénateur et le reste de la clique se fait élire par ses pots avec des promesses de petits aventages ...... je ne gaspille pas mon gas-oil pour aller participer a la mascarade électorale , je ne vote plus , et je constate que même élus avec un pourcentage ridicule , ils font cocorico et ........ la baise continue !!! .... c'est pas avec ce genre de volatiles qu'on se sortira le cul des ronces !!!!!....\ntroulatche Il y a 1 année Le 21/08/2018 à 18:13\nChacun a son point de vue sur la façon dont l état se dédouane de ces obligations ...!!\nMais pour ce qui est du bulletin a mettre dans l urne , le préposé m attend depuis 2005\na l époque un certains Chirac et un vote pour ou contre la sortie de la France dans l Europe\n55% des français ( comme moi ) avait dit non a la poursuivre de l aventure européenne\nM . Chirac n a pas tenu compte de l opinion des français , j ai décidé de ne plus perdre mon temps a me rendre aux urnes ( je ne suis pas contre l Europe ...mais pas celle que l on nous propose ) mon age me permet d être un vrai gaulliste une denrée rare et en voit d extinction\ncar le général voulait une Europe ...mais pas une Europe ou la France joue les seconds rôle..!!\ntetard67 Il y a 1 année Le 21/08/2018 à 14:42\ntroulatche, il y a 6 heures - le 21/08/2018 à 08h25\nL'état ne se décharge pas de ces responsabilités financières, il fait des économies.\nSur le dos des autres et sans toucher à son train de vie mais des économies.\n" beaucoup on cru a une nouvelle façon de gouverner"\nEt le plus triste et incompréhensible c'est que parmi le "beaucoup" il y a des gens de 40, 50, 60 ans et plus\ntetard67 Il y a 1 année Le 21/08/2018 à 11:10\ntroulatche, il y a 2 heures - le 21/08/2018 à 08h25\nEvidemment que c'est une vaste fumisterie car la suppression de la Taxe d'Habitation sera obligatoirement remplacée par autre chose. Une augmentation de la Taxe Foncière par exemple que les propriétaires récupèreront auprès de leur locataires, ou de la CAF pour les locataires exemptés car non imposables car ayant des revenus, légaux, trop faibles pour payer un loyer.\nUn fumisterie comme le prélèvement de l'impôt à la source qui ne sera en fait que le prélèvement à UNE source puisque l'article 170 du CGI et ses dérogations restera en vigueur, comme bien d'autres choses dont il suffira de changer le nom.\nToutefois la vaseline ne changera pas de nom, elle, on l'aime comme ça\ntroulatche Il y a 1 année Le 21/08/2018 à 08:25\nDepuis quelques années l état se décharge de ces responsabilités financières , les villes ,départements , doivent trouver des solutions pour équilibrer leurs budgets , il était prévisible que le foncier augmente et malheureusement se n est pas fini , donc le cadeau macronien\n( taxe d habitation )\nn est autre qu une vulgaire fumisterie , beaucoup on cru a une nouvelle façon de gouverner , tout est dans l apparence , mais sur le fond rien ne change , et beaucoup on perdu de vue que nous avons a faire a un banquier , vous en connaissez beaucoup des banquiers qui perde de l argent ... au profit de ces clients .... .moi pas ....!!\njmp31toulouse Il y a 1 année Le 21/08/2018 à 06:59\n@jul3131: ah bon tout ce fait par internet ....\njul3131 Il y a 1 année Le 20/08/2018 à 23:15\nLes impôts doivent augmenter si nous voulons des services publics efficaces!\nLOL31313131 Il y a 1 année Le 20/08/2018 à 23:15\nAujourd'hui dans un couple les deux personnes travaillent, donc réfléchissez vous même au con...ie que vous pouvez dire et surtout réfléchir avant de poster.\nDonc un couple peux etre propriétaire pour le mele prix que son loyer. Mais c'est plus simple d'etre locataire, au risque a prendre, c'est tout.\nJ'ai pas precise hors région parisienne mais ca coule de source.\nA tous, commenter les articles a moins que l'on vous convient a un discussion.\nMais je reconnais bien le Français, de pkaindre tout le temps mais ne jamais rien faire pour que ca change.\nContinuez ainsi, mais ne reportez pas la faute sur les autres, trop facile.\nSur ceux, bonne nuit, yen a qui se leve pour bosser, certainement pas pour un smic, sinon, je resterais couché.\nJeanmouklane Il y a 1 année Le 20/08/2018 à 22:26\nEt les taxes que vole la région à chaque transaction.. On en dit quoi ?\ncoincoin31 Il y a 1 année Le 20/08/2018 à 21:38\nLe salaire median est à 1800 euros net en France . Donc on peut rembourser 600 euros par mois.\nAvec les taux actuels sur 25 ans, on peut donc emprunter 145 000 euros en gros (avec 1.6 de TEG brut)\nEt un couple de smicard peut accéder à la propriété (crédit à 700 euros Max par mois) d ne 170 000 en gros avec un teg brut à 1.6\nLes banques prêtent parfois;-) mais effectivement c’est plus facile quand on est riche .\nDonc oui pas besoin d’être riches pour acheter .\nPour vous riches c’est combien par moi ?\nD’après l’Insee un foyer avec plus de 4400 ou euros ou plus délimite le dernier décile (le groupe plus riche que les 90 % de la population )\n1 Immobilier. Une campagne publicitaire met en rogne les syndics professionnels la jugeant "dénigrante"\n3 Immobilier. Crise et crédit immobilier: les taux augmentent fortement en mai\n4 Immobilier. Graulhet. Les Résilianes : dernière ligne droite pour les logements séniors\n5 Immobilier. "Le marché de l'immobilier est très sain en Aveyron et il le reste"


Réaménagement de la rue beccaria pour un accès embelli à aligre - Budget Participatif - Paris\nRue Beccaria, 75012 PARIS\nLa rue Beccaria est une voie d’accès majeure au marché d’Aligre 6 jours/ 7 et aux écoles des alentours. Elle est empruntée par de très nombreux piétons, Parisiens ou touristes, qui viennent de la rue de Charenton, du boulevard Diderot ou de l’av. Daumesnil. Actuellement les trottoirs, pas assez larges et très souvent encombrés, ne permettent pas une circulation aisée des piétons. La présence de camions souvent garés à cheval sur le trottoir n’arrange rien. Les véhicules de la propreté ont aussi du mal à faire leur travail de nettoyage à cause de l’étroitesse de passage sur la rue et du difficile accès aux trottoirs. Afin de faire de la rue Beccaria une voie d’accès direct et de circulation douce vers le quartier d’Aligre, le projet consiste à restreindre le stationnement des véhicules au seul côté pair, et à élargir le trottoir côté impair pour faciliter les croisements de personnes (notamment les familles avec poussettes, caddies et les personnes à mobilité réduite). Il s’agit aussi de créer une continuité végétale avec les arbres de la place d’Aligre et du boulevard Diderot, en installant des bacs plantés le long du trottoir impair.\nCe projet a permis d'élargir le trottoir impair de la rue et de réorganiser le stationnement sur cet axe. Ainsi, la vocation des espaces partagés a été repensée, tout en participant à l'apaisement de la circulation dans le quartier.\nRéaménager la rue Beccaria pour un accès embelli à Aligre


LA CAUSE DU PEUPLE : La politique américaine de confrontation à la fois contre la Russie et la Chine a échoué, la solution est de réparer les relations avec la Russie\nIl y a presque exactement 116 ans, en janvier 1904, Sir Halford Mackinder a donné une conférence à la Royal Geographical Society. Son article, The Geographical Pivot of History, fait sensation et marque la naissance de la géopolitique en tant que discipline autonome. Selon Mackinder, le contrôle de l '«île du monde» eurasienne est la clé de l'hégémonie mondiale. En son cœur se trouve la «zone pivot», le Heartland, qui s'étend de la Volga au Yangtze et de l'Himalaya à l'Arctique.\nEn 1919, au lendemain de la Grande Guerre, profondément préoccupé par ce qu'il considérait comme la nécessité d'une barrière efficace de nations entre l'Allemagne et la Russie, Mackinder mit à jour et résuma sa théorie comme suit:\nQui dirige l'Europe de l'Est commande le Heartland;\nQui gouverne le Heartland commande l'île du monde;\nQui dirige l'île du monde contrôle le monde.\nLe modèle Heartland de Sir Halford est un concept grand théorique par excellence. Il est influent à ce jour, malgré les modifications. Un des premiers révisionnistes notables était Nicholas Spykman, dont le livre de 1942, America's Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power, cherchait à «développer une grande stratégie pour la guerre et la paix basée sur les implications de sa situation géographique dans le monde. . »Dans le Grand Jeu de la fin du 19e siècle, écrivait Spykman, la pression russe du Heartland était contrée par la puissance navale britannique, et c'était le destin de l'Amérique de reprendre ce rôle une fois la Seconde Guerre mondiale terminée. Quelques mois avant la bataille de Stalingrad, il écrivait ainsi qu'un «un État russe de l'Oural à la mer du Nord ne peut pas être un grand progrès par rapport à un État allemand de la mer du Nord à l'Oural».\nPour Spykman, la clé de la politique mondiale était la région côtière bordant le Heartland qu'il appelait Rimland. Il a modifié la formule de Mackinder en conséquence: «Qui contrôle le Rimland contrôle l’Eurasie; qui contrôle l'Eurasie contrôle les destinées du monde. »\nSpykman est décédé en 1943, mais ses idées ont été reflétées quatre ans plus tard dans la «doctrine» du président Harry Truman, que George Kennan a ensuite développée en stratégie de confinement. Tenir la rive occidentale de la Norvège à travers l'Europe centrale jusqu'à la Grèce et la Turquie, ainsi que le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et des segments de l'Extrême-Orient de la rive asiatique, est le pilier de la stratégie de la guerre froide en général en Amérique, et la raison d'être de la création de l'OTAN en 1949 en particulier.\nPour un esprit géopolitiquement sensible, cela ressemblait à une reconstitution à grande échelle de la stratégie anaconda utilisée par l'Union pendant la guerre civile américaine pour étrangler lentement la Confédération. En fin de compte, les États-Unis ont dûment étranglé la bête soviétique, mais le confinement s'est transformé en un recul massif lorsque l'URSS s'est désintégrée en 1991.\nCinq ans plus tard, en 1996, l'OTAN a atteint les frontières tsaristes de la Russie. En 2004, l’Otan presque étendu à Saint-Pétersbourg. Tout au long, l’Ukraine est resté le prix étincelant, la clé pour limiter l’accès de la Russie à la mer Noire, et un couteau géostratégique potentiel dans le ventre mou du sud de la Russie.\nAu cours de la même période, la Chine commençait à émerger en tant que grande puissance mondiale et, au cours de la dernière décennie, en tant que rival homologue des États-Unis. Sa force croissante a des implications historiques mondiales. Une question clé de notre époque - la question, en fait - est de savoir si les États-Unis et la Chine peuvent gérer sans guerre leurs relations, dans les années et les décennies à venir.\nUn optimiste dirait que le défi est gérable car il n'est pas intrinsèquement insoluble, à la manière d'Athènes contre Sparte, de Rome contre Carthage ou d’Hitler contre la Russie. La Chine se développe dans la Méditerranée asiatique parce que c'est une chose naturelle à faire sur le plan géopolitique, indépendamment des références politiques du régime de la RPC.\nUn réaliste, en revanche, peut noter que les grandes guerres résultent presque invariablement de la confrontation entre un pouvoir de statu quo et un challenger croissant. Graham Allison, par exemple, a exploré le potentiel d'une répétition de ce scénario dans son livre de 2017 Destiné à la guerre: l'Amérique et la Chine peuvent-elles échapper au piège de Thucydide?\nLa politique étrangère des États-Unis au cours de la dernière décennie - consistant à s'étendre simultanément dans l'arrière-cour de la Russie et à réduire la tentative de la Chine de briser la chaîne de la Première île - s'est retournée contre elle, transformant les deux principales puissances de Heartland, autrefois rivales, en partenaires proches et alliés putatifs.\nLa Russie a fait un virage décisif vers l'Est sous Poutine. En 2001, la Chine et la Russie ont signé le traité de bon voisinage et de coopération amicale. La relation a depuis évolué vers un partenariat stratégique. En 2014, le président Xi a défini la relation en termes ouvertement géopolitiques: «La poursuite du partenariat stratégique global fondé sur des intérêts communs est indispensable pour promouvoir l'équité et la justice internationales, maintenir la paix mondiale et assurer la prospérité dans les deux pays. C’est également un «choix inévitable» pour le développement d’un monde multipolaire. »\nCe partenariat s'est renforcé au fil des ans. Il a réfuté beaucoup de scepticisme quant à sa nature et ses arrière-pensées, ainsi que beaucoup de vœux pieux occidentaux concernant sa disparition inévitable.\nCette entente sino-russe prouve que les préoccupations réalistes l'emportent sur les différences culturelles et idéologiques. Il n'y a aucune affinité naturelle entre leurs civilisations, comme par exemple du type de lien de l'UE et de l'OTAN (à l'exception de la Turquie), et il n'y a pas d'amour perdu entre leurs peuples. La Chine n'oublie pas que la Russie a participé à part entière à son humiliation du XIXe siècle par les puissances occidentales, lorsqu'elle a annexé sa région d'Extrême-Orient (le bassin de l'Amour et l’Extrême Orient Russe), et a dominé la Mandchourie jusqu'à la guerre avec le Japon en 1904, -5. Le schisme idéologique intracommuniste du début des années 60 peut être considéré, au moins en partie, comme un placage pour divers griefs historiques plus profonds.\nUn parallèle historique d'une alliance improbable forgée par un impératif géopolitique vient à l'esprit. La politique étrangère de Wilhelmine après Bismarck a sapé les fruits de ses brillants efforts diplomatiques au cours des deux décennies précédentes. Le Kaiserreich a simultanément poussé le Tsardom orthodoxe autocratique, profondément conservateur, dans une alliance avec la République française - ouvertement maçonnique, anticléricale, radicale - et a fini par s'aliéner la Grande-Bretagne qui a alors construit la flotte de haute mer et planifié le chemin de fer Berlin-Bagdad.\nPlus d'un siècle plus tard, nous assistons à l'émergence d'une alliance de fait dans le cœur eurasien. La Russie et la Chine ne sont pas des alliés naturels, et ils peuvent avoir des intérêts divergents à long terme - en particulier en Asie centrale - mais ils sont sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit de résister à ce que les deux perçoivent comme l'arrogance hégémonique des États-Unis.\nAlors que la Russie et la Chine ont amélioré leur partenariat stratégique au cours de la dernière décennie, elles n'ont pas forgé d'alliance stratégique visant spécifiquement à contrer les conceptions mondiales américaines. Cela est dû aux attentes divergentes des deux parties et à leurs besoins immédiats différents. Les attentes de la Russie concernant le pivot de Moscou vers l'Asie dépassent la volonté de la Chine à l'heure actuelle de faire face au pouvoir hégémonique de manière coordonnée.\nMéta-historiquement parlant, la Russie semble avoir été plus profondément blessée par le communisme que la Chine. L'élite russe n'a pas retrouvé la capacité de penser et de planifier de manière stratégique, comme en témoigne la position largement réactive de Moscou à l'égard de l'Ukraine.\nLa Chine, en revanche, est autant l'Empire du Milieu qu'elle l'est depuis deux millénaires et demi, discrètement méprisante envers les étrangers et totalement dédaigneuse des notions libérales d'un monde convergent.\nL'image dominante à Moscou de la Chine en tant qu'allié futur, et pas seulement en tant que partenaire proche, n'est pas surprenante compte tenu de la nécessité pour la Russie de faire face à ce qu'elle considère comme un empiètement géopolitique sur son flanc sud-est vulnérable. Cela ne cadre cependant pas avec la stratégie à long terme de la Chine. Le déséquilibre dans l’engagement des deux pays en faveur d’un projet commun de grande stratégie reflète leur asymétrie croissante en termes de puissance et d’influence économiques et militaires.\nLes dirigeants chinois peuvent s'attendre à une confrontation majeure avec les États-Unis dans deux ou trois décennies, mais ils sont loin d'être prêts pour le moment. La guerre commerciale est sous contrôle; La Chine reste forte en termes de flux commerciaux mondiaux et de solidité financière. Elle mobilise ses ressources pour la grande confrontation qui aura lieu plus tard ce siècle.\nLes besoins de la Russie à cet égard sont immédiats, mais Pékin pense qu’il est beaucoup trop tôt pour augmenter la mise. Le scénario cauchemardesque de Zbigniew Brzezinski d'une grande coalition anti-américaine Heartland de la Chine et de la Russie - une reconstitution récente du rêve de Karl Haushofer d'un axe anti-britannique entre Berlin, Moscou et Tokyo - n'est pas à l'horizon.\nAu début des années 1400, la Chine possédait la plus grande flotte de navigation maritime au monde, avec jusqu'à 3.500 navires. Les sept voyages épiques de Zheng He ont fait de la Chine une puissance océanique, présente dans le sous-continent, en Arabie et en Afrique. Après 1433, cependant, sa flotte trésor a été détruite par décret impérial. Même les cartes et les cartes navales ont été brûlées. Les bases avancées ont été abandonnées, dont la principale à Malacca. Cette décision a finalement entraîné la perte du statut de grande puissance de la Chine. Sa conséquence ultime a été le traumatisme du siècle d’humiliation de la Chine, une période allant du milieu du XIXe au milieu du XXe siècle, quand elle était subordonnée aux puissances occidentales. Cela a incité Xi Jinping à remarquer en 2012: «Si quelqu'un a peur de la mer, il se noiera tôt ou tard dans l'océan.»\nIl n'y a toujours pas de consensus parmi les historiens sur ce qui a poussé les Ming à tourner le dos à la mer si radicalement et si soudainement. La plupart conviendraient qu’un facteur majeur était la nécessité de renforcer la frontière septentrionale vulnérable de l’Empire. En raison de la menace chronique pesant sur la terre, pendant près de six siècles, la Chine n'avait pas eu de marine capable d'affronter un adversaire majeur. Après la victoire communiste de 1949, elle a développé une grande armée, capable d'intervenir massivement en Corée un an plus tard; mais jusqu'au début du 21e siècle, la marine de l'APL était restée une force insignifiante en eau profonde.\nUne nouvelle stratégie s'est cependant développée au cours de la dernière décennie, accompagnée d'un impressionnant programme de construction navale. Un moment décisif est survenu en 2009 lorsque la Chine a officiellement adopté la carte en neuf tirets. La nouvelle approche, annoncée au Congrès du PCC 2012, a été renforcée dans le Livre blanc sur la défense de 2015: «La mentalité traditionnelle selon laquelle la terre l'emporte sur la mer doit être abandonnée, et une grande importance doit être attachée à la gestion des mers et des océans et à la protection des droits et intérêts maritimes . » En avril 2018, Xi a réitéré que « la tâche de construire une marine puissante n'a jamais été aussi urgente qu'aujourd'hui. »\nIl est essentiel de noter que le retour de la Chine à la mer est devenu géopolitiquement possible car ses frontières terrestres sont désormais plus sûres qu’à tout autre moment de l’histoire. La capacité de développer et de projeter la puissance maritime est l'une des clés pour comprendre l'importance du partenariat de la Chine avec la Russie. Contrairement aux années 1400, lorsque la protection des limes du Nord vulnérables contre les Mongols a pris le pas sur le commandement de la mer, la Chine d'aujourd'hui n'est confrontée à aucune menace réelle le long de son périmètre continental de 10.000 milles. L'effondrement de l'URSS a été le moment séminal: littéralement pour la première fois dans l'histoire, la longue frontière nord de la Chine est sûre.\nPour le Kremlin, le partenariat avec la Chine est la clé de voûte de la stratégie mondiale du pays. On s'attend à ce qu'il se développe davantage et il semble qu'il n'y ait pas d'alternative. La politique étrangère russe est formulée par une élite étroite qui se concentre à la fois sur le maintien et le renforcement de la sécurité extérieure et sur la préservation de la stabilité intérieure. Ses membres sont consternés par la paranoïa du discours public américain sur la Russie et tout ce qui est russe dans l’Amérique d’aujourd’hui, qui est plus méchant, mensonger et idéologiquement implacable que tout ce que l’on a vu même dans les jours les plus sombres de la guerre froide.\nVu de Moscou, le récit américain n'est pas lié aux politiques réelles de la Russie. Il reflète un odium (une haine) profonde de la classe d'élite - surtout juive- envers la Russie en tant que telle. Ce récit repose sur deux piliers clés. En termes de géopolitique, nous voyons l'effort des empires maritimes - la Grande-Bretagne avant et les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale - pour «contenir» et, si possible, contrôler le cœur eurasien, dont le noyau est bien sûr la Russie. En plus de l’antipathie culturelle envers les Slaves orthodoxes, le désir des occidentaux est non seulement d’influencer les politiques et les comportements russes, mais de provoquer une transformation irréversible de l’identité russe.\nLes décideurs russes ont conclu que, malgré les efforts de Trump, la probabilité d'un nouveau chapitre des relations américano-russes est faible, une détente qui serait basée sur l'évaluation réaliste que l'Amérique et la Russie n'ont pas de différences «existentielles» et partagent de nombreux points communs potentiels. Les Russes rejettent les affirmations exceptionnelles selon lesquelles la soi-disant nation indispensable des États-Unis défend un modèle supérieur de pensée et d'action sociale et culturelle qui devrait être imposé partout, y compris en Russie en particulier.\nLa Chine, en revanche, ne cherche pas à imposer des exigences idéologiques aux Russes. Elle partage leur dégoût pour la quête américaine d'hégémonie et a des intérêts économiques complémentaires. La question de la domination croissante de facto de la Chine dans le partenariat n’est pas considérée comme un problème majeur. Même l'influence croissante de Pékin dans l'Asie centrale autrefois dominée par la Russie et les allégations de colonisation chinoise rampante de l'Extrême-Orient russe sont considérées à Moscou comme des problèmes secondaires par rapport à la perception d'une menace existentielle réelle et présente posée par l'expansion de l'OTAN vers l'Est. par la pénétration occidentale de l'ancien espace soviétique - incarné de façon frappante dans le coup d'État de Maidan - et par l'objectif ultime apparent d'un changement de régime au Kremlin, que l'ancien ambassadeur des États-Unis à Moscou Michael McFaul décrivit de manière frappante comme «la dépoutinisation de la Russie. "\nAlors que le thème de la présence chinoise croissante en Extrême-Orient russe (6 millions de personnes, moins d'une personne par km2) touche un nerf sensible chez de nombreux Russes, qui le craignent dans le contexte du déséquilibre économique et démographique énorme et croissant entre pour les deux géants eurasiatiques, cela n'affecte pas l'élaboration des politiques au plus haut niveau. En privé, les responsables soulignent que la Chine possède ses propres terres sous-développées et peu habitées. L’installation de millions de Han supplémentaires dans le nord-ouest de la province de Sinkyang (la région autonome ouïgoure du Xinjiang) - et surpassant ainsi en nombre les musulmans locaux souvent agités - a certainement la priorité dans la planification stratégique de Pékin.\nEn ce qui concerne l'Asie centrale, il semble que les décideurs russes considèrent que l'équilibre des forces actuel est mutuellement avantageux. Les capitaux et la technologie chinois stimulent la prospérité économique de la région et donc la stabilité politique, que la Russie ne peut plus fournir par elle-même. Les politiciens chinois ne veulent pas fomenter des troubles politiques, et les deux parties semblent satisfaites de travailler ensemble à la construction d'une copropriété sino-russe entre les frontières sino-tadjik et sino-kirghize à l'Est et la mer Caspienne à l'Ouest.\nLes décideurs russes ne voient pas d'alternative à l’alliance chinoise. Les relations bilatérales ont été accompagnées par le développement d'un cadre institutionnel multilatéral, à commencer par les Cinq de Shanghai (Russie, Chine, Kazakhstan, Kirghizistan et Tadjikistan) en 1996, et la fondation de l'Organisation de coopération de Shanghai cinq ans plus tard. Il est possible qu’un milliard et demi de Chinois trouvent, à une date ultérieure, irrésistiblement séduisants, les vastes espaces riches en ressources de la Russie entre l’Oural et le Pacifique. Cependant, cette possibilité n’influencera pas le calcul grand-stratégique de l’une ou l’autre partie pendant des décennies.\nLa stratégie de défense nationale du Pentagone, présentée il y a deux ans, prévoit des mesures agressives pour contrer la Russie et la Chine et donne pour instruction aux militaires de se recentrer sur la concurrence de style guerre froide avec eux. Il reflétait la stratégie de sécurité nationale dévoilée en décembre 2017, qui affirmait que «la Chine et la Russie contestent la puissance, l'influence et les intérêts américains, tentant d'éroder la sécurité et la prospérité américaines».\nEn réalité, loin de la pensée de groupe à l’intérieur du Beltway, la confrontation de l’Amérique avec la Chine et la Russie, qui entraînerait un risque de guerre, est à la fois inutile et évitable. Le «défi» auquel l'Amérique doit faire face dépend entièrement de la définition de ses intérêts. En d'autres termes, c'est dans l'œil du spectateur. Le défi de la Chine et de la Russie aux États-Unis est systématiquement déformé en le présentant plus grave qu’il n’est en réalité. Cela est principalement dû à la tendance de la communauté de la politique étrangère et de ses complices des entreprises (du complexe militaro-industriel) à rejeter toute la hiérarchie traditionnellement structurée des véritables intérêts américains.\nIl est peu probable que les États-Unis puissent poursuivre une stratégie basée sur l'amélioration de leurs relations avec Moscou sans changer la position sur l'Ukraine, l'expansion de l'OTAN, les sanctions, etc. Cependant, le réexamen de ces positions est intrinsèquement souhaitable, quels que soient les autres résultats. Le sentiment d'insécurité persistant de la Russie vis-à-vis de la Chine, en particulier en raison de leur asymétrie croissante de pouvoir, de la démographie et de la colonisation des territoires d’extrême orient, est éclipsé par la perception de la malveillance américaine. Le malaise avec la Chine pourrait devenir plus visible si la perception de Moscou d'un défi soutenu de l'Occident devait être diminuée.\nIl serait dans l'intérêt américain, ainsi que dans celui de la Russie et de l'Europe, d'une véritable remise à zéro vis-à-vis de Moscou. Ce n’est qu’alors que le défi existentiel commun à tous - celui de la résurgence du djihad, de la crise démographique européenne et du déclin moral et culturel pan-occidental - pourra être correctement relevé.\nBellegende 31 janvier 2020 à 22:38\nRESURGENCE DE L'EMPIRE DE Chine de l'empire Russe Sibérie Amour Altai\nJoset 1 février 2020 à 14:59\nLa sortie de la G-B de l'UE est un pas important pour la fin de cette dictature l'Europe sera peut être coupée en deux avec l'Allemagne à l'Est l'Europe de l'Ouest n'aura ainsi plus besoin de faire une politique agressive envers la Russie. A suivre.\nRudy 1 février 2020 à 15:39\nL'Europe se fait dérigé par 2 Mata Hari, l'un ancienne du Stasi, l'autre ne pouvait même pas dériger l'armée Allemande ! On est mal partis!