SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux V ~ V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. - PDF\nSPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux V ~ V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.\nDownload "SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz."\n1 SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C V ~ V U aux I > I n STEP STEP SPCJ 3C3 REGISTERS I /I n n ( I > ) n ( I >> ) t / t > [%] t /t >> [%] SGR t > [ s] k I >> I n 2.5 t >> [ s] SG1 0 1 RESET I > I >> D RS 421 Ser.No SPCJ 3C3\n2 1MRS MUM FI Julkaistu Päivitetty Versio B (korvaa 34 SPAJ 20 FI1) Tarkastanut MK Hyväksynyt OL SPAJ 131 C Ylivirtarele Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisältö Ominaisuudet... 2 Käyttötarkoitus... 3 Toimintaselostus... 3 Liitännät... 4 Lähtöreleiden asettelu... 6 Toimintamerkit... 7 Yhdistetty teholähde- ja I/O-moduuli... 7 Tekniset tiedot (päivitetty )... 8 Sovellutusesimerkkejä Koestus Ylläpito ja huolto Varaosat Tilausnumerot Mittapiirrokset ja asennus Tilaustiedot Ylivirtareleen SPAJ 131 C käyttöohjeeseen kuuluu tämän yleisen osan lisäksi seuraavat osakäyttöohjeet: Ylivirtarelemoduuli SPCJ 3C3 C-tyypin mittaavien yksiköiden yleiset ominaisuudet 1MRS MUM FI 1MRS MUM FI Ominaisuudet Alemman ylivirtaportaan kolmivaiheinen vakioaikainen tai käänteisaikainen (IDMT) ylivirtasuojaus Ylemmän ylivirtaportaan kolmivaiheinen vakioaikainen ylivirtasuojaus Vapaasti määriteltävät lähtöreleiden toiminnat Laajat tiedonsiirtomahdollisuudet sarjaväyläliitynnän kautta Joustavat toimintojen valintamahdollisuudet erityyppisissä sovellutuksissa Asetteluarvojen, mitattujen virtojen, muistiintallennettujen vikavirta-arvojen jne. numeerinen näyttö Releen jatkuva itsevalvonta ja sisäisten vikojen autodiagnostiikka 2\n3 Käyttötarkoitus Ylivirtarele SPAJ 131 C on tarkoitettu käytettäväksi aika- ja virtaselektiivisyyteen perustuvissa ylikuormitus- ja oikosulkusuojissa sekä generaattoreiden ja muuntajien että keskijänniteverkon suojana. Suojarele muodostaa integroidun kokonaisuuden, joka sisältää kaksiportaisen ylivirtasuojan sekä joustavat laukaisu- ja hälytystoiminnot. Toimintaselostus Ylivirtarele SPAJ 131 C on toisiorele, joka liitetään suojattavan kohteen virtamuuntajiin yksi-, kaksi- tai kolmivaiheisesti. Ylivirtarele mittaa jatkuvasti suojattavan kohteen vaihevirtoja. Vikatapauksessa suojarele hälyttää, ohjaa katkaisijaa tai käynnistää ulkoiset jälleenkytkentätoiminnot, riippuen valitusta suojaustavasta. Kun jokin vaihevirta ylittää alemman ylivirtaportaan asetteluarvon I>, ylivirtarele havahtuu. Kun aseteltu aika t> tai käänteisaikatoiminnassa ylivirran suuruudesta riippuva aika on kulunut loppuun releen ollessa edelleen havahtuneena, rele antaa laukaisusignaalin. Vastaavasti releen ylempi porras havahtuu, kun sen asetteluarvo I>> ylittyy. Ajan t>> kuluttua suojarele antaa laukaisusignaalin. Ylivirtareleen alemmalle portaalle voidaan määritellä vakioaika- tai käänteisaikaviiveen mukainen toiminta. Käänteisaikaviiveen mukaista toimintaa varten releessä on valittavissa neljä eri käänteisaikakäyrästöä. Käyrästöt ovat standardien BS 142 ja IEC mukaisia ja niitä nimitetään jyrkkyyden mukaan Normal inverse-, Very inverse-, Extremely inverse- ja Long time inverseominaiskäyriksi. Ylivirtareleen havahtumisista saadaan kosketintiedot, joita voidaan edelleen käyttää esimerkiksi muiden saman suojauskohteen suojareleiden lukitussignaaleina. Releessä on yksi ulkoisella ohjausjännitteellä ohjattava, optisesti erotettu logiikkatulo, jota voidaan käyttää lukitustulona. IL1 KOLMIVAIHEINEN VAKIOAIKAINEN TAI KÄÄNTEISAIKAINEN ALEMPI YLIVIRTAPORRAS 51 TRIP 1 TRIP 2 IL2 KOLMIVAIHEINEN HETKELLINEN TAI VAKIOAIKAINEN YLEMPI YLIVIRTAPORRAS 50 SIGNAL 1 IL3 LUKITUSTULO MOLEMMILLE YLIVIRTAPORTAILLE START 1 IRF LUKITUS SARJALIIKENNEPORTTI SARJA I/O Kuva 1. Ylivirtareleen SPAJ 131 C suojaustoiminnot. Ympyröissä olevat numerot viittaavat ko. suojaustoiminnon ANSI-numeroon (ANSI = American National Standards Institute). 3\n4 Liitännät L1 L2 L3 0 - Ι - Ι + Rx Tx + - (~) (~) Uaux 0 + SPA-ZC_ BS IRF START1 SIGNAL1 TRIP2 TRIP SERIAL PORT 1A 5A 1A 5A 1A 5A _ E D C B A U3 + - SGR/1 U3 IRF SGR SS SGB 4 5 3I> t >,k TS1 SS2 3I>> t >> TS2 SPAJ 131 C U1 I/O U2 Kuva 2. Ylivirtarele SPAJ 131 C:n liitäntäkaavio U aux Apujännite A, B, C, D, E Lähtöreleet IRF Itsevalvonta BS Laukaisujen lukitussignaali SS Havahtumissignaali TS Laukaisusignaali SGR Kytkinryhmä laukaisujen ja hälytysten ryhmittelyä varten SGB Kytkinryhmä lukitusten ryhmittelyä varten TRIP_ Laukaisulähtö SIGNAL1 Hälytys laukaisusta START 1 Havahtumistieto tai hälytys laukaisusta U1 Kolmivaiheinen ylivirtarelemoduuli SPCJ 3C3 U2 Teholähde- ja I/O-moduuli SPTU 240S1 tai SPTU 48S1 U3 Liitäntämoduuli SPTE 3E4 SERIAL PORT Sarjaliikenneliityntä SPA-ZC_ Sarjaväylän liitäntämoduuli Rx/Tx Liitäntämoduulin vastaanotin (Rx) ja lähetin (Tx) kuitukaapeliliityntää varten 4\n5 1 61 Rx Tx TTL Made in Finland B Kuva 3. Ylivirtarele SPAJ 131 C takaa katsottuna. Tulo- ja lähtöliittimien erittely Liitinväli Toiminto 1-2 Vaihevirta I L1 ( I n =5 A) 1-3 Vaihevirta I L1 ( I n =1 A) 4-5 Vaihevirta I L2 ( I n =5 A) 4-6 Vaihevirta I L2 ( I n =1 A) 7-8 Vaihevirta I L3 ( I n =5 A) 7-9 Vaihevirta I L3 ( I n =1 A) Ulkoinen laukaisun lukitussignaali (BS) Apujännitesyöttö. Käytettäessä tasajännitettä positiivinen napa kytketään liittimeen I>- ja I>>-portaiden laukaisulähtö 1 (TRIP 1) I>- ja I>>-portaiden laukaisulähtö 2 (TRIP 2) Hälytys I>- ja I>>-portaiden laukaisusta (SIGNAL 1) Hälytys I>>-portaan laukaisusta, I>- ja I>>-portaiden havahtuminen (START 1) Itsevalvonnan (IRF) hälytyslähtö. Normaalitilassa kosketinväli on sulkeutunut. Kun apujännite katoaa tai sisäinen vika havaitaan sulkeutuu kosketinväli Suojamaadoituksen liitäntäruuvi Huom! Yksivaiheisessa sovellutuksessa voidaan vaihevirta kytkeä kulkemaan kahden sarjaan kytketyn virran tulopiirin kautta. Tällä kytkentätavalla voidaan aikaansaada nopeampi toiminta-aika, varsinkin hetkellislaukaisuissa. Suojarele liitetään optiseen tiedonsiirtoväylään väyläliitäntämoduulin SPA-ZC 17 tai SPA-ZC 21 avulla. Väyläliitäntämoduuli kytketään releen takapaneelissa sijaitsevaan D-liittimeen. Kuitukaapelit kiinnitetään pikaliittimillä väyläliitäntämoduulin vastaliittimiin Rx ja Tx. 5\n6 Lähtöreleiden asettelu I>-portaan laukaisusignaali on johdotettu kiinteästi lähtöreleelle A ja I>>-portaan laukaisusignaali lähtöreleelle B. Lisäksi etupaneelissa sijaitsevan SGR-kytkinryhmän kytkimillä voidaan asetella seuraavat toiminnot: Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGR/1 Ohjaa laukaisujen lukitussignaalin ylivirtamoduulille 1 SGR/2 Ohjaa I>>-portaan havahtumissignaalin lähtöreleelle D 1 SGR/3 Ohjaa I>-portaan havahtumissignaalin lähtöreleelle D 1 SGR/4 Ohjaa I>>-portaan laukaisusignaalin lähtöreleelle D 1 SGR/5 Ohjaa I>>-portaan laukaisusignaalin lähtöreleelle C 1 SGR/6 Ohjaa I>>-portaan laukaisusignaalin lähtöreleelle A 1 SGR/7 Ohjaa I>-portaan laukaisusignaalin lähtöreleelle C 1 SGR/8 Ohjaa I>-portaan laukaisusignaalin lähtöreleelle B 1 Huom! Katkaisijoita voidaan ohjata suoraan sekä lähtöreleen A että lähtöreleen B kautta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi toimintaporraskohtaisen laukaisureleiden käytön tai kahden eri katkaisijan yhtäaikaisen ohjauksen. 6\n7 Toimintamerkit I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz Keltaiset mittausarvojen merkkilamput (I B L1, I > I >> I L2 ja I L3 ) näytön yläpuolella osoittavat, milloin kunkin vaiheen virta-arvo on I L1 I L2 I L3 IRF näytössä. 1028D RS 421 SPAJ 131 C V ~ V SPCJ 3C3 REGISTERS I /I n n ( I > ) n ( I >> ) t / t > [%] t /t >> [%] Ser.No. SGR U aux STEP I > I n 0.5 t > [ s] k I >> I n t >> [ s] STEP SG1 0 1 RESET I > I >> SPCJ 3C3 Kun pistoyksikön näyttö on pimeänä ja yksikön jompi kumpi suojausporras suorittaa laukaisun merkkilamput osoittavat, missä vaiheissa virta on ylittänyt laukaisseen portaan asetteluarvon (ns. vaihevikaindikointi). Merkkilamput kuitataan painamalla STEPtai RESET-painiketta. 3. Itsevalvontahälytyksen punainen IRF merkkilamppu osoittaa, että suojareleen itsevalvonta on huomannut pysyvän vian. Vian sattuessa yksikön näyttöön syttyvä vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa huoltotilauksen yhteydessä. 1. Molemmilla virtaportailla on suojareleen oikeassa alakulmassa oma toimintamerkkinsä, joka syttyy keltaisena kun toimintaporras havahtuu ja punaisena, kun toimintaporras antaa laukaisusignaalin. Havahtumisten ja laukaisujen toimintamerkeille voidaan ohjelmointikytkinryhmällä SG2 ohjelmoida itsepito, jolloin ne jäävät palamaan vaikka toiminnan aiheuttanut signaali laskee alle asetteluarvon. Toimintamerkit kuitataan painamalla RESET-painiketta. Rele on kaiken aikaa toimintavalmiudessa riippumatta siitä, onko toimintamerkit kuitattu pois. 4. Etulevyn vihreä merkkivalo U aux palaa teholähteen ollessa toiminnassa. 5. Kunkin asettelupotentiometrin alla oleva merkkilamppu palaa silloin, kun kyseinen asetteluarvo on näytössä. 6. Kytkinryhmän SG1 merkkivalo palaa silloin, kun kytkinryhmän tarkistussumma on näytössä. Toimintamerkeistä, ohjelmointikytkinryhmästä SG2 ja asetteluiden yhteydessä käytössä olevista merkkivaloista on tarkempi esitys tämän käyttöohjeen liitteenä olevassa ylivirtarelemoduulin SPCJ 3C3 käyttöohjeessa. Yhdistetty teholähde- ja I/O-moduuli Teholähde- ja I/O-moduuli (U2) sijaitsee suojareleen järjestelmäkilven takana. Se voidaan vetää ulos, kun järjestelmäkilpi on ensin poistettu. Teholähde- ja I/O-moduuli sisältää teholähteen, lähtöreleet, lähtöreleiden ohjauspiirit ja ulkoisen ohjaustulon elektroniikkapiirit. Teholähde on muuntajakytketty, eli galvaanisesti ensiö ja toisiopiirit erottava. Sen ensiöpuoli on suojattu sulakkeella F1, joka sijaitsee modulin piirikortilla. Sulakkeen arvo on 1 A (hidas). Teholähteen ollessa toiminnassa etulevyn vihreä merkkivalo U aux palaa. Teholähde- ja I/O-moduuleita on kahta eri tyyppiä, jotka eroavat toisistaan vain tulojännitealueiden osalta: - SPTU 240 S1 U aux = V ac/dc - SPTU 48 S1 U aux = V dc Releen järjestelmäkilpeen on merkitty, minkä jännitealueen teholähde- ja I/O-moduuli releeseen on asennettu. 7\n8 Tekniset tiedot (päivitetty ) Mittaustulot 1 A 5 A Liitinnumerot 1-3, 4-6, , 4-5, 7-8 Nimellisvirta I n 1 A 5A Terminen virtakestoisuus - jatkuva 4 A 20 A - 10 s ajan 25 A 100 A - 1 s ajan 100 A 500 A Dynaaminen virtakestoisuus - puolijakson arvo 250 A 1250 A Tuloimpedanssi <100 mω <20 mω Nimellistaajuus f n, tilauksen mukaan 50 Hz tai 60 Hz Kosketinlähdöt Ohjauskoskettimet Liitinnumerot 65-66, nimellisjännite 250 V ac/dc - jatkuva virtakestoisuus 5 A - kytkentä- ja kuormitusvirta, 0,5 s 30 A - kytkentä- ja kuormitusvirta, 3 s 15 A - katkaisukyky tasavirralla, kun ohjauspiirin aikavakio L/R 40 ms ohjausjännitteillä V dc 1 A V dc 3 A - 48 V dc 5 A Hälytyskoskettimet Liitinnumerot , 77-78, nimellisjännite 250 V ac/dc - jatkuva virtakestoisuus 5 A - kytkentä- ja kuormitusvirta, 0,5 s 10 A - kytkentä- ja kuormitusvirta, 3 s 8 A - katkaisukyky tasavirralla, kun ohjauspiirin aikavakio L/R 40 ms ohjausjännitteillä V dc 0,15 A V dc 0,25 A - 48 V dc 1 A Ulkoinen ohjaustulo (lukitukset) Liitinnumerot Ulkoinen ohjausjännite V dc tai V ac Virrankulutus ma Syöttöjännite Teholähde- ja I/O-moduulit ja jännitealueet: - SPTU 240 S V ac/dc - SPTU 48 S V dc Tehonkulutus lepotilassa/toiminnassa ~4 W / ~6 W 8\n9 Ylivirtamoduuli SPCJ 3C3 Alempi virtaporras I> Asettelualue 0,5...2,5 x I n Valittavat toimintamuodot - vakioaikatoiminta - toiminta-aikaviive t> 0, s - käänteisaikatoiminta - jyrkkyydet IEC ja BS 142 mukaan Normal inverse Very inverse Extremely inverse Long-time inverse - aikakerroin k 0,05...1,0 Ylempi virtaporras I>> Asettelualue 0, x I n ja, ääretön Toimintaviive 0, s Tiedonsiirto Siirtotapa Kuituoptinen sarjaväylä Merkkien koodaus ASCII Tiedonsiirtonopeudet, valittavissa 300, 1200, 2400, 4800 tai 9600 Bd Optisen tiedonsiirron liitäntämoduuli - muovikuitukaapeleille SPA-ZC 21 BB - lasikuitukaapeleille SPA-ZC 21 MM Optisen tiedonsiirron liitäntämoduuli, jossa oma sisäinen tehoyksikkö - muovikuitukaapeleille SPA-ZC 17 BB - lasikuitukaapeleille SPA-ZC 17 MM Eristyskokeet *) Eristysjännitelujuus IEC kV, 50Hz, 1min Syöksyjännitelujuus IEC kV, 1,2/50µs, 0.5J Eristysvastusmittaus IEC >100MΩ, 500Vdc Häiriötestit *) Suurtaajuisen (1MHz) pulssin sieto IEC pitkittäinen 2.5 kv - poikittainen 1.0 kv Staattisen purkauksen sieto IEC ja IEC kosketuspurkaus 6 kv - ilmapurkaus 8 kv Nopean transienttipulssin sieto IEC ja IEC tehonsyöttö 4 kv - I/O-liitynnät 2 kv Ympäristöolosuhteet Määritelty käyttölämpötila-alue C Kosteus- ja lämpötilakestoisuus <95 %, + 40 C IEC mukaan 56 vrk/vuosi Suhteellinen kosteus IEC mukaan %, +55 C, 6 jaksoa Kuljetus ja varastointilämpötila C Kotelon tiiveysluokka uppoasennuksessa IP 54 Releen paino 3,0 kg *) Eivät koske sarjaliikenneliityntää, jonka yhteydessä on aina käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisia väyläliityntämoduuleja sekä optokaapeleita. 9\n10 Sovellutusesimerkkejä Kuvassa 4 on esimerkki, miten ylivirtarelettä SPAJ 131 C voidaan soveltaa sähköaseman suojaukseen. Selvyyden vuoksi kaukokäytön liityntä ja muut suojareleet on jätetty pois kuvasta. 3I> 3I>> 110/20 kv 3I> 3I>> Esimerkki 3 3I> Lukitussignaali Laukaisusignaali 20 kv/380 V 3I>> Esimerkki 2 3I> 3I>> Esimerkki 1 Kuva 4. Ylivirtarele SPAJ 131 C sovellettuna sähköaseman suojaukseen. Esimerkissä 1 ylivirtarelettä SPAJ 131 C on käytetty pienjännitekojeiston suojana. Laukaisusignaali on viety jakelumuuntajan yläjännitepuolen katkaisijalle. Esimerkissä 2 ylivirtarelettä SPAJ 131 C on sovellettu keskijännitekojeiston johtolähdön ylivirtasuojaukseen ja esimerkissä 3 kiskoston ylivirtasuojaukseen. Oikosulkusuojaus on toteutettu käyttämällä hyväksi perättäisten suojausportaiden välisiä lukituksia. Tällöin lähempänä vikakohtaa oleva rele antaa havahtuessaan lukitussignaalin taaksepäin lähempänä oikosulkuvirtaa syöttävää kohdetta olevalle releelle. Jos lukitusta ei tule, niin rele tulkitsee vian olevan omalla suojausalueellaan ja laukaisee katkaisijan. Kiskostosuojaus voidaan kuvan 4 mukaisesti ulottaa myös kiskostoa syöttävän päämuuntajan yli. 10\n11 Esimerkki 1. Teollisuuden pienjännitekojeiston suojaus Ι Ι + 0 L1 L2 L3 + Rx Tx + (~) - (~) Uaux SPA-ZC_ U A 5A 1A 5A 1A 5A BS SGR/1 ~ + - U3 IRF E IRF START1 SIGNAL1 TRIP2 TRIP1 + SGR SS1 D C B A SERIAL PORT SGB 4 5 3I> t >,k TS1 SS2 3I>> t >> TS2 SPAJ 131 C U1 I/O U2 Kuva 5. Ylivirtarele SPAJ 131 C teollisuuden johtolähdön suojana. Kytkimien asennot on esitetty seuraavan sivun taulukossa. Ylivirtamoduuli SPCJ 3C3 toimii pienjännitekojeiston ylivirta- ja oikosulkusuojana sekä johtolähtöjen varasuojana. Alempi virtaporras asetellaan ulottumaan seuraavaan suojausportaaseen saakka. Alemman virtaportaan asetteluita määritettäessä tulee varmistaa, että suojaus toimii selektiivisesti sulakesuojauksen kanssa. Ylempi porras toimii lähellä sattuvissa oikosuluissa. Pienjännitekojeiston suojaaminen erikseen on tärkeää silloin, kun saman lähdön perässä on useita jakelumuuntajia. Erityisesti muita rinnankytkennässä olevia muuntajia pienempien muuntajien pienjännitekojeiston vika ei useinkaan riitä havahduttamaan keskijännitelähdön ylivirtarelettä. Virta-asettelua määrättäessä ei virran mahdollista epäsymmetrisyyttä tarvitse ottaa huomioon, sillä huipusta huippuun mittauksen ansiosta epäsymmetrisyys ei herkistä havahtumistoimintaa. 11\n12 Ylivirtareleen SPAJ 131 C alemman virtaportaan toiminta voidaan valita joko vakio- tai käänteisaikaiseksi. Kun releelle on määritelty käänteisaikatoiminto, sen toiminta-aika on sitä lyhyempi mitä suurempi releen mittaama vikavirta on. Suojaus toimii siis nopeasti johtolähdön alussa sattuvassa oikosulussa. Käänteisaikaominaiskäyrän ansiosta lyhytaikaiset ylikuormitukset, kytkentävirtasysäykset yms. eivät johda aiheettomaan toimintaan. Käytettäessä suojauksessa nimellisvirraltaan suuria sulakkeita on selektiivisyyden kannalta tarkoituksenmukaista valita toimintamuodoksi käänteisaikatoiminta. Ylivirtareleessä SPAJ 131 C voidaan SG1-kytkimillä valita jokin neljästä käänteisaikakäyrästöstä. Sulakesuojauksen kanssa voi selektiivisyyden parhaiten toteuttaa extremely inverse-käyrän avulla. Tätä käyrää voidaan soveltaa myös silloin, kun oikosulkuvirrat ovat kaikissa kytkentätilanteissa moninkertaisia lähdön nimellisvirtaan nähden. Extremely inverse-ominaiskäyrää käytettäessä suojarele sallii lähdön hetkellisen ylikuormituksen esimerkiksi suurta moottoria käynnistettäessä. Verkoissa, joissa vikavirran suuruus voi vaihdella huomattavasti, on suositeltavaa käyttää normal inverse-ominaiskäyrää. Tällöin suojarele laukaisee suhteellisen nopeasti, vaikka oikosulku on vain hiukan nimellisvirtaa suurempi. Normal inverse-ominaiskäyrä ei salli kovin suurta ylikuormitusta. Very inverse-ominaiskäyrä on normal inverseja extremely inverse-käyrien välimuoto. Oikosulkutilanteissa toiminta-aika on verraten lyhyt, vaikka oikosulkuvirta kytkentätilanteiden mukaan vaihtelisikin. Toisaalta very inverse-ominaiskäyrä sallii myös lähdön hetkellisen ylikuormituksen. Virtamuuntajia valittaessa on syytä kiinnittää huomiota tarkkuusrajakertoimeen, koska varsinkin hetkellislaukaisun toimiminen edellyttää virtamuuntajilta hyvää toistokykyä suurilla virroilla. Ylivirtareleen SPAJ 131 C kytkimet voidaan ohjelmoida seuraavalla tavalla: Kytkin SG1/SPCJ 3C3 SGB/SPCJ 3C3 SGR ei käytössä 0 ei lukitussignaalia extremely inverse ei käytössä 0 I>>-hav. ei lähtöreleelle D 3 1 käänteisaikatoim. 0 ei käytössä 1 I>-hav. lähtöreleelle D 4 0 ei itsepitoa 0 ei lukitusta t>:aan 0 I>>-lauk. ei lähtöreleelle D 5 0 I>> ei kaksinkert. 0 ei lukitusta t>>:aan 0 I>>-lauk. ei lähtöreleelle C 6 0 I>> = 2, x I n 0 ei käytössä 1 I>>-lauk. lähtöreleelle A ei käytössä 1 I>-lauk. lähtöreleelle C 8 0} t>> = 0, s 0 ei käytössä 0 I>-lauk. ei lähtöreleelle B 4 } Edellä esitetyillä kytkinten asetteluilla SPAJ 131 C:n lähtöreleillä on seuraavan taulukon mukaiset toiminnat: Lähtörele (kosketin) A (65-66) B (68-69) C (80-81) D (77-78) E ( ) Toiminta Katkaisija auki (I>, I>>) Hälytys lopullisesta laukaisusta (I>>) Hälytys lopullisesta laukaisusta (I>) I>-portaan havahtuminen Itsevalvontahälytys 12\n13 Esimerkki 2. Sähköaseman johtolähdön ylivirtasuojaus I II Ι Ι Rx Tx U3 1A 5A 1A 5A 1A 5A BS SGR/ (~) - (~) ~ U3 IRF IRF Uaux E START1 SIGNAL1 TRIP2 TRIP1 + SGR SS1 1) D C B A SPA-ZC_ 6 SERIAL PORT SGB 4 5 3I> t >,k TS1 SS2 3I>> t >> TS2 SPAJ 131 C U1 I/O U2 1) Lukitus kiskoston ylivirtamoduulille Kuva 6. Ylivirtarele SPAJ 131 C sähköaseman johtolähdön ylivirtasuojana. Kytkimien asennot on esitetty seuraavan sivun taulukossa. 13\n14 Ylempi toimintaporras toimii johtolähdön nopeana oikosulkusuojana ja alempi toimintaporras varasuojana jakelumuuntajan takana sattuvissa vioissa. Toimintamuotona on käytetty vakioaikatoimintaa mutta myös käänteisaikatoiminnan käyttäminen on mahdollista. Eri käänteisaikakäyrästöjen ominaisuuksia on selvitetty esimerkin 1 yhteydessä. Tässä esimerkissä I>>-porras lukitsee havahtuessaan kiskoston ylivirtareleen ylemmän portaan. Ylivirtareleen SPAJ 131 C kytkimet voidaan ohjelmoida seuraavalla tavalla: Kytkin SG1/SPCJ 3C3 SGB/SPCJ 3C3 SGR ei käytössä 0 ei luk. sign. johtolähdöiltä t> = 0, s ei käytössä 1 I>>-hav. lähtöreleelle D 3 0 vakioaikatoiminta 0 ei käytössä 0 I>-hav. ei lähtöreleelle D 4 0 ei itsepitoa 0 ei lukitusta t>:aan 0 I>>-lauk. ei lähtöreleelle D 5 0 I>> ei kaksinkert. 0 ei lukitusta t>>:aan 0 I>>-lauk. ei lähtöreleelle C 6 0 I>> = 2, x I n 0 ei käytössä 1 I>>-lauk. lähtöreleelle A ei käytössä 1 I>-lauk. lähtöreleelle C 8 0} t>> = 0, s 0 ei käytössä 0 I>-lauk. ei lähtöreleelle B 0 } Edellä esitetyillä kytkinten asetteluilla SPAJ 131 C:n lähtöreleillä on seuraavan taulukon mukaiset toiminnat: Lähtörele (kosketin) A (65-66) B (68-69) C (80-81) D (77-78) E ( ) Toiminta Katkaisija auki (I>, I>>) Hälytys lopullisesta laukaisusta (I>>) Hälytys lopullisesta laukaisusta (I>) I>>-portaan havahtuminen, lukitus kiskoston ylivirtamoduulille Itsevalvontahälytys 14\n15 Esimerkki 3. Sähköaseman kiskoston ylivirtasuojaus Ι Ι I II Rx Tx U3 1A 5A 1A 5A 1A 5A + (~) Uaux - (~) 1) 2) BS SGR/1 ~ + - U3 IRF IRF E START1 SIGNAL1 TRIP2 TRIP1 + SGR SS1 D C B A SPA-ZC_ 6 SERIAL PORT SGB 4 5 3I> t >,k TS1 SS2 3I>> t >> TS2 SPAJ 131 C U1 I/O U2 1) Lähtevien johtojen ylivirtamoduuleilta tulevat lukitukset 2) Päämuuntajan yläjännitepuolen ylivirtamoduulille lähtevä lukitus Kuva 7. Ylivirtarele SPAJ 131 C syöttökentän ja kiskoston suojana. Kytkimien asennot on esitetty seuraavan sivun taulukossa Kuvan 7 esimerkissä ylivirtamoduulin SPCJ 3C3 alempi virtaporras toimii lähtevien johtojen varasuojana ja ylempi virtaporras kiskoston suojana. Kiskostosuojan toimintaa on nopeutettu lähtevien johtojen relemoduuleilta tulevien lukitusten avulla. Jos vika on johdolla, lähtevän johdon ylivirtamoduuli lähettää lukituksen syöttävän kentän ylivirtamoduulille. Jos vika puolestaan on kiskostossa, lukitusta ei tule ja syöttävän kentän ylivirtamoduuli antaa laukaisusignaalin syöttökatkaisijalle. Tällä tavoin päästään noin 100 ms:n releaikaan kiskostoviassa. Lukitusketjua voidaan jatkaa samalla tavoin päämuuntajan yläjännitepuolen ylivirtamoduulille (ks. kuva 4). Myös laukaisusignaali voidaan haluttaessa viedä kiskostosuojalta päämuuntajan yläjännitepuolen katkaisijalle. Ylempi virtaporras soveltuu laajan asettelualueensa vuoksi erittäin hyvin kiskostosuojan käynnistykseen. 15\n16 Lukituksiin perustuvaa kiskostosuojaa voidaan käyttää myös silloin, kun lähdössä on takasyöttöä, mikäli takasyötön suuruus jää alle lähdön ylemmän virtaportaan asetteluarvon. Tällöin lähdön ylivirtamoduulilta lähtevä lukitus valitaan ylemmältä virtaportaalta. Liittimelle tulevien lukituksien ohjaaminen ylivirtamoduulin ylemmälle portaalle tapahtuu etupaneelissa olevan kytkimen SGR/1 ja ylivirtamoduulin piirilevyllä olevan kytkimen SGB/5 avulla, joiden tulee olla asennossa 1 (ON). Lukituspiirin testaus on helppo suorittaa yksiköiden Trip test-toiminnan ja näytön avulla. Lukituksen lähettävän yksikön lukitseva porras havahdutetaan Trip test-toiminnassa (ks. ohjelehti "C-tyypin SPC-releyksiköiden yleiset ominaisuudet") ja lukituksen vastaanottavan yksikön näytöstä (rekisteri 0) tarkkaillaan, tuleeko lukitus perille. Esimerkiksi tässä sovellutuksessa havahdutetaan johtolähdön ylivirtamoduulin ylempi porras (signaali SS2), jolloin kiskoston ylivirtamoduulissa 0-rekisterin oikeanpuoleisimmaksi numeroksi tulee 2 (= ylemmän portaan laukaisu lukittu). Tässä esimerkissä on toimntamuotona käytetty vakioaikatoimintaa mutta myös käänteisaikatoiminnan käyttäminen on mahdollista. Ylivirtareleen SPAJ 131 C kytkimet voidaan ohjelmoida seuraavalla tavalla: Kytkin SG1/SPCJ 3C3 SGB/SPCJ 3C3 SGR ei käytössä 1 luk. sign. johtolähdöiltä t> = 0, s ei käytössä 1 I>>-hav. lähtöreleelle D 3 0 vakioaikatoiminta 0 ei käytössä 0 I>-hav. ei lähtöreleelle D 4 1 itsepito 0 ei lukitusta t>:aan 0 I>>-lauk. ei lähtöreleelle D 5 0 I>> ei kaksinkert. 1 lukitus t>>:aan 0 I>>-lauk. ei lähtöreleelle C 6 0 I>> = 2, x I n 0 ei käytössä 1 I>>-lauk. lähtöreleelle A ei käytössä 1 I>-lauk. lähtöreleelle C 8 0} t>> = 0, s 0 ei käytössä 0 I>-lauk. ei lähtöreleelle B 8 } Edellä esitetyillä kytkinten asetteluilla SPAJ 131 C:n lähtöreleillä on seuraavan taulukon mukaiset toiminnat: Lähtörele (kosketin) A (65-66) B (68-69) C (80-81) D (77-78) E ( ) Toiminta Katkaisija auki (I>, I>>) Hälytys lopullisesta laukaisusta (I>>) Hälytys lopullisesta laukaisusta (I>) I>>-portaan havahtuminen, lukitus päämuuntajan yläjännitepuolen ylivirtamoduulille Itsevalvontahälytys 16\n17 Rekisteröidyt tiedot ja vikatilanteen selvitys Suojareleen rekistereihinsä keräämiä tietoja voidaan käyttää apuna analysoitaessa verkon vikatilanteita ja normaalin käytön aikaisia tilanteita. Rekisteri 1 tallentaa suurimman vaiheista L1, L2 ja L3 mitatun virran releen nimellisvirran kerrannaisena. Jos yksikkö suorittaa laukaisun, laukaisuhetken virta-arvo jää muistiin. Uusi laukaisu kuittaa vanhan rekisteröidyn arvon ja päivittää rekisteriin uuden arvon. Samoin tapahtuu, jos jokin mitattu virta ylittää vanhan rekisteröidyn arvon. Rekisterin 1 avulla nähdään, miten lähellä releasettelu on todellista häiriön aikaista virta-arvoa. Vastaavasti nähdään, miten lähellä asetteluarvot ovat normaalin käyttötilanteen aikaisia arvoja vertaamalla releen näyttämiä vaihevirtoja asetteluarvoihin. Oikosulun sattuessa linjalla ylivirtarelemoduuli rekisteröi laukaisuhetken virta-arvon rekisteriin 1. Virta-arvon perusteella voidaan päätellä, miten lähellä vikapaikka sijaitsee ja onko kyseessä kaksi- vai kolmivaiheinen vika. Lisäksi ylivirtamoduulin etulevyn merkkilamput osoittavat, missä vaiheissa virta on ylittänyt laukaisseen portaan asetteluarvon. Rekisterin 1 apurekisteri 1 osoittaa viimeksi suoritetun laukaisun yhteydessä mitatun virran. Ainoastaan uusi laukaisu kuittaa vanhan rekisteröidyn arvon ja päivittää rekisteriin uuden arvon. Esimerkiksi kytkentävirtasysäys on kestoltaan lyhytaikainen mutta virta-arvo saattaa olla niin suuri, että se havahduttaa releen ja jää rekisteriin 1. Apurekisterissä 1 on tällöinkin säilynyt viimeisimmän laukaisun yhteydessä rekisteröity virta-arvo, jota voidaan käyttää vikatilanteen analysointiin. Rekisterien arvot osoittavat suoraan vikavirran suuruusluokan. Esimerkiksi arvon ollessa laukaisun jälkeen 5,0, on laukaisuhetken suurin vaihekohtainen virta-arvo ollut viisinkertainen virtamuuntajien ensiöpuolen nimellisvirtaan nähden. Eri toimintaportaiden havahtumisten lukumäärä, rekisterit 2 ja 3, antaa kuvan ylivirtojen esiintymisistä. Jos havahtumisia tulee paljon jollekin lähdölle, voi syynä olla esimerkiksi liian alhaiset releasetteluarvot, kytkentävirtasysäykset tai piilevä vika, esimerkiksi vaurioitunut eristin. Rekisterit 4 ja 5 osoittavat toimintaportaiden viimeisimmän havahtuneenaoloajan prosentteina asetellusta laukaisuviiveestä tai alemman portaan käänteisaikatoiminnassa lasketusta laukaisuviiveestä. Uusi havahtuminen käynnistää laskurin nollasta. Jos porras suorittaa laukaisun, rekisterin arvo on 100. Rekistereiden 4 ja 5 avulla saadaan selville esim. kytkentävirtasysäyksen kestoaika tai lopullisen laukaisun yhteydessä selektiivisen suojauksen porrasaikojen varmuusmarginaali. Jos esim. kiskoston ylivirtasuojan rekisterin 4 arvo on lähdön ylivirtayksikön suorittaman laukaisun jälkeen 75, on selektiivisen suojauksen varmuusmarginaali ollut 25 % kiskoston ylivirtasuojan alemman portaan laukaisuajasta. 17\n18 Koestus Koestuksessa on aina noudatettava vähintään maan viranomaisten antamia määräyksiä. Suojarele on varustettu IRF-toiminnolla, joka valvoo jatkuvasti releen toimintakuntoa ja antaa hälytyksen sisäisen vian ilmetessä. Valmistaja suosittelee koestuksen suorittamista noin viiden vuoden välein ensiökoestuksena, jolloin koko suojausketju mittamuuntajista katkaisijoihin tulee testattua. Tässä ohjeessa on esitetty suojareleen toisiokoestus normaalin käyttötilanteen aikaisilla asetteluarvoilla. Tarvittaessa voidaan suojareleelle suorittaa laajempikin toisiokoestus esimerkiksi testaamalla releen toimintaportaat useilla eri asetteluarvoilla. Koska kytkinten asentoja ja toimintaportaiden asetteluarvoja joudutaan kuitenkin väliaikaisesti muuttamaan koestuksen aikana on varmistettava, että koestuksen päätyttyä osataan muuttaa asettelut takaisin normaalitilanteen mukaisiksi. Releen mukana seuraavassa referenssikortissa on paikka kunkin asetteluarvon merkitsemiseksi. Toisiokoestusta varten rele on irroitettava suojauspiiristään joko katkaistavien riviliittimien avulla tai käyttämällä releeseen ennalta asennettua koestusliitintä. Huom! Virtamuuntajien toisiopiirit eivät saa koestuksen missään vaiheessa jäädä auki. Kytkettäessä suojareleelle apujännite mittaavat pistoyksiköt suorittavat itsetestauksen, jonka ulkopuolelle jäävät ainoastaan sovitusmuuntajat sekä lähtöreleiden koskettimet. Suojareleen toimintakunnon testaus suoritetaan tavanomaisilla releen koestuslaitteilla, jolloin saadaan testattua myös sovitusmuuntajat, lähtöreleet ja toiminta-arvojen tarkkuus. Koestuksessa tarvitaan: - säädettävä jännitemuuntaja V, 1 A - virtamuuntaja - ampeerimittari (tarkkuus ± 0,5%) - ajanmittaukseen kello tai laskuri - tasajännitelähde apusähkön syöttöä varten - kytkimiä ja lamppuja - syöttö- ja mittausjohtimia - yleismittari Virtamuuntajan toision arvot on valittava sen mukaan, onko käytetty nimellisvirta 1 A vai 5 A. Samoin nimellisvirta on huomioitava kytkettäessä mittausjohtoja releen liittimille (ks. jakso "Tulo- ja lähtöliittimien erittely). 18\n19 + (~) S2 L1 L2 L3 - (~) KELLON KÄYNNISTYS KELLON PYSÄYTYS START1 SIGNAL1 TRIP2 TRIP1 BS Uaux IRF A L1 N S1 _ 1A 5A 1A 5A 1A 5A D C B A E + - U SGR/1 U3 SGR IRF SS1 t >,k TS1 3I> SGB SS2 4 5 TS2 t >> 3I>> U1 I/O SPAJ 131 C U2 Kuva 8. Ylivirtarele SPAJ 131 C:n koestuskytkentä. Kun koestuskytkentä on valmis ja valintakytkimet aseteltu kytketään apujännite päälle. Koestuskytkennän toiminta voidaan vielä varmistaa yleismittarin avulla. 19\n20 Sovitusmuuntajien tarkistus Suojareleen sovitusmuuntajien tarkistus tehdään jokaiselle vaiheelle erikseen. Releelle syötetään puhdasta sinimuotoista virtaa ja tarkistetaan, että releen näytöltä luettu virta-arvo vastaa ampeerimittarin virta-arvoa. Mittaukset voidaan suorittaa esimerkiksi releen nimellisvirralla. Alemman toimintaportaan tarkistus Kytkinryhmän SGR kytkimet tulee koestusta varten ohjelmoida seuraavasti: Kytkin Asento Tällöin lähtöreleillä on seuraavat toiminnot: Toiminta-aika Vakioaikatoiminta Suojareleen toiminta-aikaa mitattaessa releelle syötettävä virta asetellaan arvoon 2 x I>-portaan asetteluarvo. Kello käynnistetään kytkimen S1 sulkemisesta ja pysäytetään koskettimelta lähtöreleen A toimiessa. Lähtöreleen C toiminta voidaan todeta lampun L3 syttymisestä. Releen havahtuessa oikeassa alakulmassa oleva merkkilamppu I> syttyy keltaisena ja releen laukaistessa sama lamppu muuttuu punaiseksi. Lähtörele (liitinväli) A (65-66) B (68-69) C (80-81) D (77-78) E (71-72) Toiminto I>-portaan laukaisu (I>>-portaan laukaisu) tieto I>-portaan laukaisusta (L3) I>-portaan havahtuminen (L2) Itsevalvontahälytys (L1) Käänteisaikatoiminta Mikäli releelle on aseteltu käänteisaikatoiminta, on koestus suoritettava mittaamalla toimintaaika kahdella eri virta-arvolla (2 x I> ja 10 x I>) ja vertaamalla niitä käänteisaikakäyrästöstä saataviin toiminta-aikoihin. Havahtuminen Koestus suoritetaan yksivaiheisesti kuvan 6 mukaisesti. Mikäli halutaan varmistua jokaisen vaiheen toiminnasta erikseen, koestetaan vaiheet vuorotellen. Mittausvirtaa nostetaan hitaasti kunnes rele toimii (lamppu L2 syttyy) ja luetaan ampeerimittarilta havahtumisvirran arvo. Lukitus Mittaavan yksikön piirikortilla olevan kytkinryhmän SGB kytkimet 4 ja 5 on aseteltava asentoon 1 (ON). Myös kytkimen SGR/1 on oltava asennossa 1. Lukituksen tarkistus tapahtuu tuomalla apujännitteen suuruinen jännite kytkimen S2 kautta suojareleen liittimille Aluksi kytkin S2 on auki. Kun virtaa nostetaan niin, että rele havahtuu ja antaa laukaisusignaalin (lamppu L3 syttyy) on kytkimen S2 sulkemisen estettävä laukaisu (lamppu L3 sammuu). 20\n21 Ylemmän toimintaportaan tarkistus Kytkinryhmän SGR kytkimet tulee koestusta varten ohjelmoida seuraavasti: Kytkin Asento Tällöin lähtöreleillä on seuraavat toiminnot: Koestus suoritetaan vastaavasti kuin alemmalla toimintaportaalla. Toiminta-aikoja mitattaessa kello pysäytetään nyt koskettimelta lähtöreleen B toimiessa. Huom! Suuria mittausvirtoja saa pitää kytkettynä vain mahdollisimman vähän aikaa, sillä johdotukset, liittimet ja releen sovitusmuuntajat kestävät vain rajoitetun määrän virtaa lämpenemättä liikaa. Syöttöjohtoihin on syytä käyttää 4 mm 2 kaapelia. Tällöin 100 A virta saa olla kytkettynä 1 A:n käämissä korkeintaan 1 s ja 5 A:n käämissä korkeintaan 10 s ajan. Lähtörele (liitinväli) A (65-66) B (68-69) C (80-81) D (77-78) E (71-72) Toiminto (I>-portaan laukaisu) I>>-portaan laukaisu tieto I>>-portaan laukaisusta (L3) I>>-portaan havahtuminen (L2) Itsevalvontahälytys (L1) Itsevalvonnan lähtöreleen (IRF) testaus Itsevalvonnan merkkivalon IRF ja lähtöreleen E toiminta itsevalvonnan hälytyssignaalin aktivoituessa voidaan testata ns. Trip-test -toiminnolla, joka on esitetty tämän käyttöohjeen liitteessä "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet". Lähtöreleen E toiminnan kytkennässä ilmaisee lamppu L1. 21\n22 Ylläpito ja huolto Kun suojarele toimii jaksossa "Tekniset tiedot" määritellyissä ympäristöolosuhteissa on se käytännöllisesti katsoen ylläpitovapaa. Suojarele ei sisällä sellaisia osia tai komponentteja, jotka ovat alttiita mekaaniselle tai sähköiselle kulumiselle normaaleissa käyttöolosuhteissa. Jos ympäristöolosuhteet, esim. lämpötilan, kosteuden tai ympäristön sisältämien kemiallisesti aktiivisten kaasujen tai lian suhteen poikkeavat määritellyistä arvoista, tulee suojarele tarkastaa silmämääräisesti rutiinikoestuksen yhteydessä tai erillisen tarkastusrutiinin mukaisesti. Tarkastuksessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: - mekaanisiin vaurioihin kehikoissa, liittimissä ja toimimoduuleissa - pölyyntymiseen kehikon sisällä; pöly poistetaan varovasti paineilmalla puhaltaen tai pehmeällä harjalla harjaten - liittimien tai kehikon ruostumiseen tai hapettumiseen Jos suojareleen toiminnassa ilmenee häiriö tai jos toiminta-arvot poikkeavat määritellyistä, tulee suojarele huoltaa. Pienemmät huoltotoimenpiteet, kuten pistoyksikkörakenteisten piirikorttien vaihdon voi suorittaa siihen koulutettu tai perehtynyt asiakkaan huoltoteknikko mutta laajemmat toimenpiteet, jotka sisältävät elektroniikan huoltoa, tulee jättää valmistajan tehtäväksi. Epävarmoissa tilanteissa ja pysyvissä vioissa tulee ottaa yhteyttä valmistajaan, joka mielellään antaa tarkastukseen, huoltoon ja kalibrointiin liittyviä lisätietoja. Huom! Sähköaseman toisiokojeet ovat mittalaitteita, joten niitä tulee käsitellä varovasti ja ne tulee suojata kosteudelta, pölyltä ja mekaaniselta rasitukselta erityisesti kuljetusten aikana. Varaosat Kolmivaiheinen ylivirtamoduuli SPCJ 3C3 Yhdistetty teholähde- ja I/O-moduuli - U aux = V ac/dc SPTU 240 S1 - U aux = V dc SPTU 48 S1 Kotelo (sis. liitäntämoduulin) SPTK 3E4 Liitäntämoduuli SPTE 3E4 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17_ tai SPA-ZC 21_ Tilausnumerot Ylivirtarele ilman koestusliitintä SPAJ 131 C RS AA, CA, DA, FA Ylivirtarele varustettuna koestusliittimellä RTXP 18 SPAJ 131 C RS AA, CA, DA, FA Tilausnumeron viimeiset kirjaimet ilmaisevat suojareleen nimellistaajuuden f n ja apujännitteen U aux alueen seuraavasti: AA: f n = 50 Hz ja U aux = V ac/dc CA: f n = 50 Hz ja U aux = V dc DA: f n = 60 Hz ja U aux = V ac/dc FA: f n = 60 Hz ja U aux = V dc Teholähde- ja I/O-moduulit: SPTU 240 S1 SPTU 48 S1 RS AA RS BA 22\n23 Mittapiirrokset ja asennus Suojareleen kotelo on perusmuodossaan tarkoitettu uppoasennukseen. Asennussyvyyttä voidaan pienentää 40 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZX 111, 80 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZX 112 tai 120 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZX 113. Pintaasennuskotelon lajimerkki on SPA-ZX ±1 a b 139 ±1 Paneelin aukotus Korotuskehys SPA-ZX 111 SPA-ZX 112 SPA-ZX 113 a b Kuva 9. Ylivirtarele SPAJ 131 C:n asennus- ja mittapiirrokset. Releen kotelo on valmistettu vaalean harmaaksi maalatusta alumiiniprofiilista. Asennuskauluksessa olevan kumitiivisteen ansiosta paneeliasennuksessa saavutetaan tiiveysluokka IP 54 releen kotelon ja asennusalustan välille. Kotelon saranoitu kansi on valmistettu kirkkaan läpinäkyvästä, UV stabiloidusta polykarbonaattipolymeeristä ja varustettu sinetöitävällä lukitusruuvilla. Kannen reunassa on tiiviste, jonka avulla myös kotelon ja kannen välillä saavutetaan tiiveysluokka IP 54. Tarvittavat tulo- ja lähtöliitännät tehdään takapaneelin ruuviliittimiin, joihin jokaiseen voidaan liittää yksi enintään 6 mm 2 tai kaksi enintään 2,5 mm 2 johdinta. 9-napainen D-liitin on tarkoitettu sarjaliikenteen käyttöön. Tilaustiedot Esim. 1. Lukumäärä ja lajimerkki 15 kpl SPAJ 131 C 2. Tilausnumero RS AA 3. Nimellistaajuus f n = 50 Hz 4. Apujännite U aux = 110 V dc 5. Lisätarvikkeet 15 kpl liitäntämoduuleja SPA-ZC 21 MM 2 kpl lasikuitukaapeleita SPA-ZF MM kpl lasikuitukaapeleita SPA-ZF MM 5 6. Erikoistoivomukset 23\n25 SPCJ 3C3 Ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> I L1 I L2 I L3 IRF I > I n STEP STEP t [ s] 0.5 > k I >> I n SG t >> [ s] 0.5 RESET I > I >> 1309 SPCJ 3C3\n26 1MRS MUM FI Julkaistu Päivitetty Versio C (korvaa 34 SPCJ 2 FI1) Tarkastanut MK Hyväksynyt OL SPCJ 3C3 Ylivirtarelemoduuli Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisältö Ominaisuuksia... 2 Toimintaselostus... 3 Lohkokaavio... 4 Etukilpi... 5 Toimintamerkit... 5 Asettelut... 6 Ohjelmointikytkimet... 7 Mittaustiedot... 9 Rekisteröidyt tiedot Asettelujen ja rekistereiden päävalikko ja alavalikot Käänteisaikaominaiskäyrät (päivitetty ) Tekniset tiedot Tapahtumakoodit Kaukosiirrettävät tiedot Vikakoodit Ominaisuuksia Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikahidastettu ylivirtaporras I> Kolmivaiheinen hetkellinen tai vakioaikahidastettu pikalaukaisuporras I>>, jonka asettelualueeksi voidaan valita joko 2, x I n tai 0,5...4 x I n. Pikalaukaisuportaan toiminta on myös mahdollista estää kokonaan Molempien toimintaportaiden toiminta voidaan lukita ulkoisella ohjaussignaalilla Näyttö osoittaa mittaus- ja asetteluarvot sekä vikahetkellä rekisteröityjä tietoja Itsevalvonta tarkkailee jatkuvasti elektroniikan ja mikroprosessorin toimintaa ja todettuaan pysyvän vian antaa ohjauksen hälytysreleelle ja lukitsee muut ulostulot 2\n27 Toimintaselostus Ylivirtarelemoduuli SPCJ 3C3 voi toimia yksi-, kaksi- tai kolmivaiheisena. Se sisältää kaksi toimintaporrasta, ylivirtaportaan I> ja pikalaukaisuportaan I>>. Ylivirta- tai pikalaukaisuporras havahtuu, jos virta yhdessäkin vaiheessa ylittää ko. portaan asetteluarvon. Havahtunut porras antaa havahtumissignaalin SS1 tai SS2 ja samalla syttyy ko. portaan toimintamerkki keltaisena. Jos ylivirta on riittävän pitkäaikainen, havahtunut porras suorittaa laukaisun ja antaa laukaisusignaalin TS1 tai TS2. Laukaisseen portaan toimintamerkki syttyy punaisena. Havahtumisten ja laukaisujen toimintamerkeille voidaan ohjelmointikytkinryhmällä SG2 ohjelmoida itsepito, jolloin ne jäävät palamaan vaikka toiminnan aiheuttanut signaali laskee alle asetteluarvon. Toimintamerkit kuitataan releen etupaneelista painamalla RESET-painiketta tai SPA-väylän kautta komennolla V101 tai V102. Ylivirtaportaan I> laukaisu voidaan estää tuomalla portaalle estosignaali BTS1. Vastaavasti pikalaukaisuportaan I>> laukaisu estyy, jos portaalle tuodaan estosignaali BTS2. Ulkoisten lukitusten ohjelmointi tehdään releyhdistelmäkohtaisesti ylivirtamoduulin piirilevyllä olevassa kytkinryhmässä SGB. Kytkinryhmässä SGB ohjelmoidaan tulevien lukitusten lisäksi releyhdistelmässä mahdollisesti käytettävälle jälleenkytkentäyksikölle lähtevät käynnistyssignaalit. Kytkinryhmän SGB ohjelmointiohje on esitetty releyhdistelmän käyttöohjeen yleisessä osassa pistoyksiköiden keskinäisiä signaaleja esittävässä kaaviossa. Ylivirtaporras I> voi toimia joko vakio- tai käänteisaikaisena. Toimintatavan ohjelmointi tehdään kytkimellä SG1/3. Vakioaikatoiminnassa laukaisuviive t> voidaan valita joltain portaan sisältämästä kolmesta asettelualueesta. Asettelualue määräytyy kytkinten SG1/1 ja SG1/2 asennosta. Käänteisaikatoimintaa varten releyksikkö sisältää jyrkkyydeltään neljä erilaista ominaiskäyrästöä. Käytettävä jyrkkyysaste valitaan ohjelmointikytkimillä SG1/1 ja SG1/2. Pikalaukaisuportaalla on oma aseteltava laukaisuviive t>>. Myös tällä viiveellä on kolme asettelualuetta. Käytettävä alue määrätään kytkimillä SG1/7 ja SG1/8. Molempien toimintaportaiden laukaisuille voidaan valita kytkimellä SG1/4 ns. itsepito. Tällöin laukaisulähtö jää aktiiviseksi, vaikka laukaisun aiheuttanut signaali häviää. Laukaisut kuitataan releen etupaneelista painamalla samanaikaisesti STEP- ja RESET-painiketta tai SPA-väylän kautta komennolla V101 tai V102. Katso myös kytkinryhmän SG3 taulukko sivulla 9 jaksossa "Ohjelmointikytkimet". Pikalaukaisuportaan asetteluarvo I>>/I n on mahdollista saada automaattisesti kaksinkertaistettua suojauskohdetta verkkoon kytkettäessä (ns. käynnistystilanne). Näin pikalaukaisuportaalle voidaan valita kytkentäsysäysvirtaa alempi asetteluarvo. Ohjelmointi tehdään kytkimellä SG1/5. Käynnistystilanne määritellään tilanteena, jossa vaihevirrat nousevat 60 ms lyhyemmässä ajassa 0,12 x I> alittavasta arvosta 3,0 x I> ylittävään arvoon. Käynnistystilanne päättyy, kun virrat laskevat pienemmäksi kuin 2,0 x I>. Pikalaukaisuportaan asettelualueeksi voidaan kytkimellä SG1/6 valita joko 2, x I n tai 0,5...4,0 x I n. Jos valitaan alempi alue, ylivirtamoduuli sisältää kaksi lähes identtistä toimintaporrasta. Tällöin ylivirtarelemoduulia SPCJ 3C3 voidaan käyttää esimerkiksi kaksiportaisena kuormanpudotusyksikkönä. I>>-portaan toiminta on myös mahdollista estää kokonaan valitsemalla asetteluarvoksi. 3\n28 Lohkokaavio Kuva1. Ylivirtarelemoduulin SPCJ 3C3 lohkokaavio I L1, I L2, I L3 BS1, BS2, BS3 BTS1 BTS2 SG1 SG2 SGB SS1 TS1 SS2 TS2 AR1, AR2 Y R Mitattavat vaihevirrat Ulkoiset lukitussignaalit I>-portaan laukaisun lukitus I>>-portaan laukaisun lukitus Ohjelmointikytkinryhmä relemoduulin etukilvessä Toimintamerkkien ohjelmointikytkinryhmä (ei kuvassa) Lukitussignaalien ja jälleenkytkentöjen käynnistyssignaalien ohjelmointikytkinryhmä (piirilevyllä) I>-portaan havahtumissignaali I>-portaan laukaisusignaali I>>-portaan havahtumissignaali I>>-portaan laukaisusignaali Jälleenkytkentöjen käynnistyssignaalit Keltainen merkkilamppu, havahtuminen Punainen merkkilamppu, laukaisu Huom! Kaikkia ylivirtamoduulin tulo- ja lähtösignaaleja ei välttämättä ole johdotettu jokaisen tätä moduulia käyttävän releyhdistelmän liittimille. Se, mitkä signaalit on johdotettu liittimille ilmenee ko. releyhdistelmän pistoyksiköiden keskinäisiä signaaleja esittävästä kaaviosta. 4\n29 Etukilpi B I > I >> Yksinkertaistettu kojesymboli Virran mittauksen merkkilamput vaiheille L1, L2, L3 I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö I>-portaan havahtumisarvon asettelupotentiometri ja merkkilamppu I > I n STEP STEP Näytön askelluspainike I>-portaan toimintahidastuksen tai aikakertoimen k asettelupotentiometri ja merkkilamppu I>>-portaan havahtumisarvon asettelupotentiometri ja merkkilamppu I>>-portaan toimintahidastuksen asettelupotentiometri ja merkkilamppu 0.5 t > [ s] k I >> I n 2.5 t >> [ s] SG1 0 1 RESET I > I >> Ohjelmointikytkinryhmä SG1 Kytkinryhmien SG1, SG2 ja SG3 merkkilamppu Kuittauspainike Toimintamerkit 1309 SPCJ 3C3 Relemoduulin lajimerkki Kuva 2. Ylivirtarelemoduulin SPCJ 3C3 etukilpi Toimintamerkit Molemmilla virtaportailla on oma kelta-punainen toimintamerkkinsä. Se syttyy keltaisena kun toimintaporras havahtuu ja punaisena, kun toimintaporras antaa laukaisusignaalin. Näille neljälle toimintamerkille voidaan toisistaan riippumatta ohjelmoida itsepito, jolloin toimintamerkki jää palamaan vaikka toiminnan aiheuttanut signaali laskee alle asetteluarvon. Esimerkiksi, jos ylivirtaportaan I> havahtumisen toimintamerkille on ohjelmoitu itsepito, syttyy merkkivalo normaalisti keltaisena, kun ko. toimintaporras havahtuu ja punaisena, kun porras antaa laukaisusignaalin. Toimintaportaan palautuessa jää keltainen merkkivalo edelleen palamaan. Palamaan jääneet toimintamerkit kuitataan releen etupaneelista painamalla RESETpainiketta tai SPA-väylän kautta komennolla V101 tai V102. Kuittaamatta jätetty toimintamerkki ei vaikuta ylivirtamoduulin toimintaan. Katso myös kytkinryhmän SG3 taulukko sivulla 9 jaksossa "Ohjelmointikytkimet". Kun ylivirtamoduulin näyttö on pimeänä ja moduulin jompi kumpi suojausporras suorittaa laukaisun, moduulin mittausarvojen merkkilamput osoittavat, missä vaiheissa virta on ylittänyt laukaisseen portaan asetteluarvon (ns. vaihevikaindikointi). Jos esimerkiksi I>-portaan toimintamerkki palaa punaisena ja lamput I L1 sekä I L2 palavat, laukaisun aiheuttanut ylivirta on ollut vaiheissa L1 ja L2. Painettaessa STEPtai RESET-nappia vaihevikaindikointi häviää. Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu osoittaa, että relemoduulin itsevalvonta on huomannut pysyvän vian. Merkkilamppu syttyy punaisena pian vian löytymisen jälkeen. Samalla relemoduuli antaa ohjauksen releyhdistelmän itsevalvontakoskettimelle. Lisäksi useimmissa vikatapauksissa moduulin näyttöön syttyy vikakoodi, joka kertoo, minkä tyyppisestä viasta on kysymys. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero-osasta, jotka eivät ole kuitattavissa pois moduulin näytöstä. Vian sattuessa vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa valmistajalle huoltoyhteydenotossa. 5\n30 Asettelut Asetteluarvot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuolimmaisella numerolla. Asettelupotentiometrin alapuolella palava merkkilamppu osoittaa, mikä asetteluarvo kulloinkin on näytössä. I>/I n I>-portaan havahtumisvirta releen nimellisvirran kerrannaisena, asettelualue 0,5...2,5 x I n t> Vakioaikatoiminnassa (SG1/3=0) I>-portaan laukaisuaika sekunteina. Asettelualue riippuu kytkinten SG1/1 ja SG1/2 asennosta ja sen vaihtoehdot ovat 0,05...1,00 s, 0,5...10,0 s tai s. Käänteisaikatoiminnassa (SG1/3=1) aikakerroin k, asettelualue 0,05...1,00 I>>/I n t>> I>>-portaan havahtumisvirta releen nimellisvirran kerrannaisena. Asettelualue riippuu kytkimen SG1/6 asennosta ja sen vaihtoehdot ovat 2,5...20,0 x I n tai 0,5...4,0 x I n. Lisäksi voidaan asetella (näytössä - - -), jolloin tämä porras ei ole toiminnassa I>>-portaan laukaisuaika sekunteina. Asettelualue riippuu kytkinten SG1/7 ja SG1/8 asennosta ja sen vaihtoehdot ovat 0,04...1,00 s, 0,4...10,0 s tai s. Lisäksi näytöltä voidaan lukea etukilven ohjelmointikytkinryhmän SG1 tarkistussumma, kun kytkinryhmän alapuolella oleva merkkilamppu palaa. Tämän avulla varmistutaan siitä, että kytkimet on aseteltu oikein ja ne ovat toimintakunnossa. Tarkistussumman laskeminen on esitetty käyttöohjeessa "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet". 6\n31 Ohjelmointikytkimet Sovellutuskohtaiset lisätoiminnot valitaan relemoduulin etulevyssä sijaitsevan ohjelmointikytkinryhmän SG1 avulla. Kytkinten numerot sekä asennot 0 ja 1 on merkitty kilpeen. Kytkin Toiminta SG1/1 Kytkimellä SG1/3 valitaan, toimiiko I>-porras vakio- vai käänteisaikatoiminnassa. SG1/2 Vakioaikatoiminnassa kytkimillä SG1/1 ja SG1/2 määritellään laukaisuajan t> SG1/3 asettelualue. Käänteisaikatoiminnassa kytkimillä SG1/1 ja SG1/2 valitaan käytettävä ominaiskäyrästö. SG1/1 SG1/2 SG1/3 Toimintatapa Laukaisuaika t> tai ominaiskäyrästö Vakioaika 0,05...1,00 s Vakioaika 0,5...10,0 s Vakioaika 0,5...10,0 s Vakioaika s Käänteisaika Extremely inverse Käänteisaika Very inverse Käänteisaika Normal inverse Käänteisaika Long time inverse SG1/4 Laukaisusignaalien TS1 ja TS2 itsepidon valinta. Kun SG1/4=0, laukaisusignaalit palautuvat perustilaansa (=lähtörele päästää), kun toiminnan aiheuttanut mittaussignaali palautuu alle havahtumiskynnyksen. Kun SG1/4=1, laukaisusignaalit jäävät aktiivitilaansa (=lähtörele vetäneenä), vaikka mittaussignaali laskee alle havahtumiskynnyksen. Laukaisusignaalit palautetaan tällöin perustilaansa releen etupaneelista painamalla samanaikaisesti STEP- ja RESETpainiketta tai kaukokäytön kautta komennolla V101. Käytettäessä kuittaukseen STEP- ja RESET-painikkeita myös muistiin rekisteröityneet tiedot nollautuvat. *) SG1/5 Pikalaukaisuportaan asetteluarvon automaattisen kaksinkertaistamisen valinta suojauskohdetta verkkoon kytkettäessä eli ns. käynnistystilanteessa. Kun SG1/5=0, asetteluarvoa ei kaksinkertaisteta. Kun SG1/5=1, I>>-portaan asetteluarvo kaksinkertaistuu automaattisesti käynnistystilanteessa. Tämä mahdollistaa pikalaukaisuportaalle kytkentäsysäysvirtaa alemman asetteluarvon käytön SG1/6 Pikalaukaisuportaan asettelualueen valinta. Kun SG1/6=0, asettelualue on 2, x I n +, ääretön. Kun SG1/6=1, asettelualue on 0,5...4 x I n +, ääretön. Kun asettelualueeksi valitaan 0,5...4 x I n, ylivirtarelemoduuli sisältää kaksi lähes identtistä virtaporrasta, jolloin moduulia voidaan käyttää kuormanpudotukseen. Pikalaukaisuporras voidaan asetella pois käytöstä kääntämällä asettelupotentiometri asentoon, jolloin näytössä on kolme lyhyttä viivaa, *) Ohjelmaversioon 052 C tai uudempaan kytkinryhmä (SG3) on lisätty relemoduuliin. Kun itsepitotoimintoa käytetään, itsepitävä lähtö voidaan kuitata painamalla ainoastaan RESETpainiketta, jos SG3/3 on 1 tai painamalla ainoastaan STEP-painiketta, jos SG3/2 on 1, jolloin moduulin tallennetut tiedot eivät häviä. 7\n32 Kytkin SG1/7 SG1/8 Toiminta Pikalaukaisuportaan laukaisuajan t>> asettelualueen valinta SG1/7 SG1/8 Laukaisuaika t>> 0 0 0,04...1,00 s 1 0 0,4...10,0 s 0 1 0,4...10,0 s s Kytkinryhmä SG2 sijaitsee kytkinryhmän SG1 tarkistussumman kolmannessa alavalikossa ja on ns. pehmokytkinryhmä. Kytkinryhmällä SG2 ohjelmoidaan havahtumisten ja laukaisujen toimintamerkkien toimintatapa. Toimintamerkit voidaan vapaasti ohjelmoida joko pysymään (itsepito) tai palautumaan toiminnan aiheuttaneen signaalin laskettua alle asetteluarvon. Ohjelmoiminen tapahtuu määrittelemällä kytkinryhmälle tarkistussumma seuraavan taulukon mukaisesti. Oletusasetteluna havahtumissignaaleille on aseteltu palautuva toiminta ja laukaisusignaaleille itsepito. Itsepitotoimintaa vastaava luku Tehdasasettelu Keltainen toimintamerkki, I> hav. 1 0 Punainen toimintamerkki, I> lauk. 2 2 Keltainen toimintamerkki, I>> hav. 4 0 Punainen toimintamerkki, I>> lauk. 8 8 Tarkistussumma Σ


Tietoa blogista - tulenmorsianelokuva.fi\nJos indie-elokuvat kiehtovat sinua tai jos haluaisit tietää niistä lisää, olet tullut oikean sivuston pariin! Jos et vielä tiedä, mitä indie-elokuvat ovat, ei sekään haittaa, sillä me aloitamme indie-elokuviin tutustumisen aivan ruohonjuuritasolta kertomalla aivan ensimmäiseksi mitä termillä indie oikeastaan tarkoitetaan. Toivomme, että viihdyt indie-aiheisten artikkeleidemme parissa ja että ne inspiroivat sinua tutustumaan näihin pienen budjetin elokuviin, joiden joukosta löytyy suoranaisia helmiä!\nIndie A:sta Ö:hön\nSivustomme kertoo perusteellisesti mitä indie-termi tarkoittaa ja miten tämän periaatteen toteuttaminen näkyy elokuvamaailmassa. Nyt ei siis puhuta elokuvista, joita tähdittäisivät suuret tähdet, kuten Bratt Pitt tai Angelina Jolie. Nyt puhutaan pienellä budjetilla ja työryhmällä toteutetuista elokuvista, joiden joukosta saattaa kuitenkin löytyä todellisia helmiä, jos niille vain uskaltaa antaa mahdollisuuden. Indie-elokuvat saattavat innostua käsittelemään sellaisiakin aiheita, jotka mainstream-elokuvissa harvoin pääsevät esiin.\nUsein indie-elokuvissa parodioidaan jotakin tiettyä asiaa, kuten vaikkapa pokerimaailmaa tai amerikkalaista kilpailuyhteiskuntaa. Osuva ja uppoava parodia voi parhaimmillaan saada katsojan ajattelemaan elokuvan teemoja siten, että ne pyörivät hänen mielessään vielä pitkään elokuvan katsomisen jälkeenkin. Parhaimmillaan indie-elokuvat toimivatkin inspiraation ja uudenlaisen ajattelun lähteinä, eikä näitä pienen budjetin elokuvia pitäisikään aliarvioida. Joskus on käynyt niinkin, että indie-elokuva on onnistunut jopa kahmimaan arvostettuja palkintoja, vaikka sen tavoite ei alun perin välttämättä edes ollut saavuttaa suurta suosiota.\nSivustomme tarjoaa sinulle indie-elokuvasuosituksia. Esittelemme esimerkiksi Rakkautta New Yorkissa -nimisen indie-elokuvan, jonka puitteet luo romanttinen New York. Myös pokerifaneille sivustoltamme löytyy indie-elokuvasuositus Hitting the Nuts -elokuvan myötä. Tässä elokuvassa pokerimaailmaa parodioidaan oikein kunnolla, joten jos olet pokerifani, valmistaudu nauramaan itsellesi.\nJos indie-elokuvien maailma on sinulle vielä vieras, mutta haluaisit silti antaa sille mahdollisuuden, kannattaa napata suosituksistamme talteen sinua eniten kiinnostavat vaihtoehdot. Esittelemme mielenkiintoisia katselukokemusehdotuksia hyvin monipuolisiin teemoihin liittyen.


Casilando Casino ei talletusbonusta\nEtusivuIlmaiset kierrokset 2020Casilando kasino ei talletusbonusta\nHeti kun lataat Casilando Casinon, saat heti tunteen, että tämä on yksi operaattori, joka haluaa tehdä asioita vähän tyylillä. Sivuston ulkoasu on loistava, ja heille esitetään heti valikoima suosituimpia pelejä, joita heillä on tarjolla, jotka sisältävät suosittuja nimikkeitä, kuten Danger High Voltage ja Bonanza.\nLaaja valikoima slottipelejä, joita päivitetään säännöllisesti, sisältää myös jättipotteja, live-kasino- ja pöytäpelejä.\nAuttaaksesi uusia pelaajia aloittamaan Casilandossa on tarjolla fantastinen tervetuliaisbonus, joka näkee ensimmäisen talletuksen tehdyn.\n10 bonuskierrosta rekisteröinnissä (ei talletusta) - Book of Dead -sivustolla\n* 100% jopa 300 dollaria ensimmäisestä talletuksestasi\n* 90 bonuskierrosta ensimmäisellä talletuksellasi.\nMaita lukuun ottamatta ovat Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Ruotsi, Yhdysvallat\nSe on loistava tapa aloittaa seikkailu Casilandossa, mutta jos se ei riittänyt, on olemassa myös * 10 ilmaiskierrosta, joita ei vaadita talletus vain uusille pelaajille.\nNiitä voidaan pelata suosituissa slot-peleissä, jotka sisältävät Danger High Voltage-, TED- ja Fruit Warp -sovellukset. Se on vain yksi hieno tapa, jonka Casilando haluaa kohdella uusien pelaajiensa kanssa.\nCasilando ovat myös operaattori, joka haluaa palkita uskollisia pelaajiaan siitä, että he ovat juuri uskollisia. Pelaajat ansaitsevat uskollisuuspisteitä joka kerta, kun tekevät talletuksen sivustolla, joka voidaan sitten vaihtaa bonuskäteismaksuun linjan alapuolella.\nPelaajat lähtevät myös loistavaan alkuun, koska heidän tekemänsä alkuperäisen talletuksen myötä he saavat mahtavia 500 pistettä lähtöpaikasta, asettaen heidät hyvään matkaan ensimmäiseen virstanpylvääseen.\nTorstai on myös upea päivä pelata myös Casilandossa, torstaina Getaway-promootiota käydessä. Torstai on loistava päivä, koska viikonloppu on hyvin ja todella paikalla, ja pelaajat voivat ensinnäkin hakea 50% talletusbonuksen 250 euron arvoon asti.\nAlohassa on myös * 20 bonuspyöräytystä kiinnostajille! Cluster Pays on valittu kolikkopeli, kun on kyse hyvästä tuulesta viikonlopun edelle.\nCasilandossa pelaamalla saat todella hyvän tunteen, ja miksi se on helppo nähdä. Sivusto ei vain näytä loistavalta ja rohkaisee todella suurta ääntä, vaan myös tarjolla olevat pelit ja palvelut erottuvat todellakin.\nKäytettävissä olevat tarjoukset ja bonukset todella antavat pelaajille kannustimen pelata Casilandossa, varsinkin kun he odottavat palkitsevan sekä uusia että olemassa olevia asiakkaita. Kaiken kaikkiaan tämä on loistava loistava online-kasino, joka sopii kuninkaille ja kuningattareille.\nZet Casino -bonusbonus\nTunnisteet: aloha ilmaiskierrokset, kirja kuolleista ilmaispyöräytyksistä, hedelmäkaupan ilmaiskierrokset, höyry tornin ilmaiskierrokset


Hiki haisee kannabikselle | Rakennustyöt\nHiki haisee kannabikselle\nLisäksi tupakkaa poltellessa on jopa ei kannabista polttavat kaverit. Mistä pistävä hienhaju voi johtua? Tämän hiki kertoo terveydestäsi. Tavallisten eli ekkriinisten hikirauhasten erittämä hiki ei haise juuri miltään, ja yleensä hiki tulee juuri näistä hikirauhasista. Vierailija: "Hikeni haisee nykyään aivan kannabikselle.\nKun en hikoillut riittävästi, polttelin ja söin roskaruokaa, normihiki oli juurikin.\nKannabiksen haitalliset vaikutukset\nLapsen iho muuttuu akneihoksi ja hiukset ohenevat. Kannabiksenkäyttäjät myös laihtuvat usein. Mistä voi johtua ammoniakilta haiseva hiki. Myös kusi haisee väkevältä ja. Seuraavana päivänä hengitys haisee ja hiki voi virrata valtoimenaan. Krapulatilan nestehukka ei auta asiaa, sillä se kuivattaa suuta.\nAito kannabis haisee samanlaiselta. Oireita ovat kivut, pahoinvointi, kuume, vapina, krooninen maksakirroosi, kouristukset, hikoilu, dekapitaatio ja.\nOnko vaarallista kannabis?\nKannabis hillitsee juomista, saa juopuneenkin rauhalliseksi – ja kannabis nyt vain on miedompi. Itellä haisee välillä hiki ihan kannabikselle. Kärsimätön, joskus myös arvaamaton. Puuttuu: haisee Keskustelu – 8-vuotiaan hiki haisee. Heh, voi olla, että mä oon ihan tampio.\nMun lapsi (tyttö) on sanonunt muutamana päivänä, että kainalot haisee. Vanhempien kannattaa aina ilmoittaa alaikäisten lastensa kannabiksen käyttö. Fyysiset oireet kestävät yleensä vajaan viikon. Voiko tupakka haista niin oudolle? Saila tarjosi apua kannabiksesta eroon pääsemisessä, mutta poika ei kokenut tarvitsevansa sitä. Jos yövalvominen, hikoilu ja muut vaihdevuosien vaivat heikentävät.\nPoliisi löysi yli kilon verran kannabista yksityisasunnosta – haju. Niinpä hän odotti minun sanovan samaa. Pasi on nähnyt kannabiksen varjopuolia työssään ja lähipiirissään: hänen nuorin poikansa on narkomaani. Tosin, i feel ya, Kukituksen loppuvaiheessa kannabis voi haista ihan saatanan kauhealta kissankusimaiselta tuoksulta, eikä ne aktiivihiilet.\nPoliisi katsoo niin sanotun huumetrendin olevan seurausta yleistyvästä kannabiksen kotikasvatuksesta. Myös valvonnan määrä voi vaikuttaa.\nTavallisimpia oireita ovat levottomuus, hikoilu, univaikeudet, pelkotilat, ärtyneisyys. Käyttötavat: Kannabista poltetaan savukkeena tai piipussa ja lisätään myös. Vieroitusoireet: univaikeudet, vilunväreet, hikoilu, lihas-, vatsa- ja päänsärky. Mopoautoilijan epäillään ajaneen kannabiksen vaikutuksen alaisena Akaassa. Jos kerran hiki hitsaa joukkueen yhteen, niin meidät koskilaiset hitsasi. Toistuva ja säännöllinen kannabiksen käyttö heikentää miehen. Vieroitusoireet ovat voimakkaat lihaskivut, vatsakrampit, hikoilu, vapina. Itämis-, kasvu- ja pistokkaiden juurruttamisvaiheessa kannabiksen valontarve on.\nTervettä kasvia saa tylsemmällä veitsellä katkoa hiki hatussa. Avaa purkki ja haista varovaisesti – tuoksun tulisi olla vahva, epämiellyttävä, ehkä hiukan. Imppaamiseen viittaavia piirteitä:. Alkoholi ja kannabis olkoon laillisia, mutta tupakka jääköön historiaan ja.\nRunsas hikoilu saunassa\nKiukaan vastukset haisee


Art&Desing huviloiden synty ja taiteilijat - Anttolanhovi\nAnttolanhovi järjesti keväällä 2006 nuorille arkkitehtiopiskelijoille suunnittelukilpailun, jonka tuloksena Saimaan rantaan, aivan Anttolanhovin viereen rakennettiin v. 2008 seitsemän (7) omarantaista Rantahuvilaa ja 12 rinnehuvilahuoneistoa kuudessa rinnehuvilaparitalossa.\nSuomalainen design, taide ja arkkitehtuuri yhdistyvät näissä korkealaatuisissa Art&Design Villoissa ainutlaatuisella tavalla ammentaen voimansa Saimaan lumoavan kauniista järviluonnosta ja neljästä vuodenajasta.\nArkkitehtien haasteena oli huviloiden muodon löytäminen rinteisessä maastossa. Lopputuloksena nuorten arkkitehtien Emma Johansson ja Timo Leiviskä suunnittelemat Luonnon syli-huvilat ja Lyhdyt-huvilat sulautuvat ympäröivään maisemaan ja luonto tulee erottamattomaksi osaksi arkkitehtuuria.\nEturivin nykytaidetta vuodesta 2003\nSuomalainen ja kansainvälinen nykytaide oli osa Anttolanhovia vuodesta 2003 vuoteen 2009, jolloin HoviArt-kesänäyttely järjestettiin. Vuosittain järjestetty näyttely tarjosi laajan katsauksen kansainväliseen nykytaiteeseen ainutlaatuisissa puitteissa: teokset oli ripustettu näytteille Kartanon vanhoihin maalaisrakennuksiin, kuten talliin, sikalaan, navettaan, myllyyn, meijeriin ja sepänpajaan. Näyttelyn taiteellisena johtajana toimi alusta alkaen taiteilija Kari Cavén.\nArt&Design Villojen taide on luonteva jatko HoviArt-tapahtumalle, jossa huviloiden taiteilijat ovat kaikki olleet mukana teoksillaan.\nKuvanveistäjä Kari Cavén on HoviArt –kesätaidenäyttelyn kuraattori ja Anttolanhovin taiteellinen johtaja. Lukuisten kotimaisten näyttelyiden lisäksi Cavénin teoksia on esillä ulkomailla, esimerkiksi Venetsian biennaaleissa.\nKuvanveistäjä Kaarina Kaikkonen tunnetaan mittavista takkiteoksistaan, joista kuuluisin lienee Helsingin tuomiokirkon portaille kesällä 2000 rakennettu teos Tie.\nKuvataiteilija Marika Mäkelä tunnetaan parhaiten ekspressiivisenä värimaalarina ja graafikkona. Pitkän uran tehnyt ja tunnustettu taiteilija on saanut mm. valtion kuvataidetoimikunnan palkinnon kahdesti.\nKuvataiteilija Teemu Saukkonen on läpimurtonsa jälkeen 80-luvulta alkaen ollut aktiivisesti mukana näyttelytoiminnassa. Saukkosen teoksia on kymmenissä kokoelmissa kaupunkien ja museoiden omistuksessa.\nHanna Vahvaselkä on mikkeliläinen kuvataiteilija, jonka pääasiallinen työskentelymateriaali on puu yhdistettynä muihin materiaaleihin. Vahvaselän töitä on päätynyt useisiin kokoelmiin.\nRauha Mäkilä on laajalti huomioita ja kiitosta saanut nuori kuvataiteilija. Mäkilän omaleimaiset maalaukset kuvaavat aikansa populaari- ja nuorisokulttuuria leikillisellä tavalla.\nKuvanveistäjäksi valmistunut Antti Keitilä tunnetaan kauniista ja ainutlaatuisista maisemamaalauksistaan. Keitilän töitä on Kiasmassa, Helsingin ja Oulun kaupungin taidemuseoissa sekä Suomen valtion ja Wihurin säätiön kokoelmissa.\nKuvataiteilija Johanna Ilvessalon teoksia on ollut esillä valtakunnallisesti merkittävissä taidegallerioissa ja ollut mukana kuvataiteen kansainvälisessä toiminnassa. Ilvessalo on saanut Suomen taideyhdistyksen dukaattipalkinnon vuonna 1994.\nValokuvaaja Jussi Tiainen on erikoistunut arkkitehtuurin ja kuvataiteen taltioimiseen. Hänen kuviaan on useissa arkkitehtuurin kuvajulkaisuissa. Tianen kuvasi vuosittain myös näyttelykirjoissa julkistut HoviArt –taidenäyttelyn teokset.


Ruusukumpu: isäntä uudelle vuosikymmenelle.....\nKirjeen kirjoittanut Hannele Ruusukummusta klo 11.10.00\nOnnea Isännälle :) Kaunis on asetelma,valkoinen Tulilatva on kaunis Joulun kukka :)\nIhanan tunnelmallinen ja koskettava kuva, kolmen Äidin käsistä ♥\n12. joulukuuta 2010 klo 13.11\nIhana kuva tuo kolmen äidin kädet yhdessä. Onnea syntymäpäiväkalulle!!\n12. joulukuuta 2010 klo 18.59\nPaljon onnea Isännälle! Kauniita kukkia siellä oli ja toivotaan, että ruusutkin virkistyisivät vielä :)\nMinusta nuo elämää nähneet kädet ovat niin kauniit! ja puhuttelevat nuo kolmen sukupolven naisten kädet.\nKiitokset ihanasta postauksesta\n12. joulukuuta 2010 klo 20.55\nPaljon Onnea isännälle ja oli mahtavaa kun sai juhlia rakkaittensa parissa kauniitten kukkien lomassa.. ja kuinka hyvin mielin luin, että Niilollakin oli lisäksi koirakavereita seuranaan ja hän hihkui onnessaan juu kyllä voin kuvitella ja nähdäkin sielujeni silmillä sitä vilinää ja melskettä...meilläkin aina silloin tällöin on koirakavereita ja ....:) tiedät!\noijoijoi tuota Miliä tahtoo ottaa syliin..tule heti tänne meille:) on on aivan kuin pieni nallukukka..tai yksi Rosan koiruleista..:)\nRakkaat kauniit kädet siinä yhdessä...kaunis koskettava kuva.\nHellyyttä ei voi koskaan antaa liikaa ja paras paikkahan se on oman äidin syli.\nTeillä on kaunis lumen valtaama piha kauniine jouluvaloineen ja lyhtyineen kyllä oli ihastuttavaa astella rakkaittesi teille, jossa heidät otettiin vastaan sylin täydeltä tunnelmaa, kauniit ovat myös ruutuikkunat talossanne.\nMukavaa alkavaa viikkoa ja hyvää vointia.\n13. joulukuuta 2010 klo 8.08\nKiitos, välitän isännelle onnittelut!\nMustakin tuo kuva, meidän kolmen äidin käsistä on ihana... Valitettavasti ruusut suuttuivat niin, että eivät enää päätään nostaneet. Nyt yritän kuivata niitä oikein päin, siis varret ylöspäin, saa nähdä miten käy...:)\nMini ON aivan ihana.. heillä kotonakin pitää kaksi iso-veljeä kuulema kurissa... kova oli ärähtelemään Niilollekin. Sirkalle voin sanoa, että kyllä Mini kiersi sylistä syliin ja yritin tehdä siitä kauppoja siskoni kanssa, mutta ei onnistunut..:)\n13. joulukuuta 2010 klo 10.20\nMyöhästyneet onnittelut Isännälle! :)\n14. joulukuuta 2010 klo 1.45\nTäältäkin onnea isännälle.\nAivan ihania on tuollaiset juhlat jossa sukupolvet ovat yhdessä.Ihana käsikuva.\nKauniita kuvia ulkoa otettu.Jouluista tunnelmaa tulvillaan.\n14. joulukuuta 2010 klo 15.12\nOnnea vaan paljon isännälle:)\nJa ihana kuva teidän käsistä siinä niin yhdessä.\nIsännälle välitetty onnittelut ja ruusujen kuivauskaan ei enää onnistunut...:( no, oikeestaan se on pientä, näin suuressa maailmassa..:)\nHyvää loppuviikkoa teille kaikille!!\n15. joulukuuta 2010 klo 8.44


Ajokortti siirtyy Trafille 2016 – ajokorttitoimivallan siirto helpottaa palveluiden kehittämistä - ePressi\nAjokortti siirtyy Trafille 2016 – ajokorttitoimivallan siirto helpottaa palveluiden kehittämistä\nAjokorttitoimivallan siirto kokonaisuudessaan yhdelle viranomaiselle mahdollistaa tulevaisuudessa ajokorttiin ja sen hankkimiseen liittyvien palveluiden entistä tehokkaamman sähköistämisen. Ajokortti- ja opetus- ja liikenneopettajaluvat, moottoripyörän harjoituslupa, taksinkuljettajan ajolupa sekä vammaisten pysäköintilupa siirtyvät poliisilta Trafille vuoden 2016 alusta. Tällä hetkellä Trafi vastaa jo muista ajokortin hankkimiseen liittyvistä asioista, mm. ajo-opetuksen kehittämisestä, kokeista ja korttien tekemisestä.\n”Tarkoituksena on tehdä ajokortin hakeminen mahdollisimman sujuvaksi ja yksinkertaiseksi kansalaisen kannalta ja sähköisten palveluiden kehittäminen on tärkeä osa tätä prosessia”, sanoo johtava asiantuntija Kimmo Pylväs: ”Ajokorttiasioiden siirtyminen yhden viranomaisen alle antaa myös uusia mahdollisuuksia sähköisille palveluille.”\nTrafi alkaa kehittää sähköisiä palveluita heti toimivallan siirryttyä poliisilta Trafille vuoden 2016 alussa. Ensimmäisessä vaiheessa tarkoitus on sähköistää ajokortin kaksoiskappaleen tilaus, jolloin uuden kortin voi tilata helposti netin kautta esim. nimenmuutoksen tai kortin katoamisen yhteydessä.\nYhden luukun periaate vähentää asiointitarvetta\n”Jatkossa niin teoriakokeen suorittaminen, ajokorttilupa kuin muutkin ajokorttiin liittyvät suoritukset onnistuvat samassa paikassa eikä korttia hankkivan enää tarvitse asioida kahden eri viranomaisen luona”, painottaa Pylväs toimivallan siirron hyötyjä yksittäisen ajokortinhankkijan näkökulmasta.\nVaadittuun ajo-opetukseen, kuljettajantutkinnon monivaiheisuuteen tai ajokortin suorittamiseen sinänsä toimivallan siirto ei tuo muutoksia eli tavallisen ajokortin hankkijan näkökulmasta esim. kaikki autokoulua koskevat velvoitteet säilyvät ennallaan. ”Kuitenkin toimivallan siirto tuo myös omat mahdollisuutensa kehittää koko ajo-oikeusprosessia tulevaisuudessa”, sanoo Pylväs.\nAjokorttitoimivallan siirron tavoitteena on vähentää ajokortin hankkimisesta sekä yksilölle että yhteiskunnalle koituvia kustannuksia.\nHallitus esitti ajokorttitoimivallan siirtoa käsittelevän lain vahvistamista tänään torstaina 5.2.2015.\njohtava asiantuntija Kimmo Pylväs, p. 050 524 1323, kimmo.pylvas(at)trafi.fi\nlupahallintopäällikkö Minna Gråsten, p. 029 548 1842, minna.grasten(at)poliisi.fi


Restonomikoulutuksesta valmistuneiden työllistyminen vuosina 2005,2011 ja 2016\nLehtinen, Emmi (2016)\nTämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Haaga-Helia ammattikorkeakoululle. Työ liittyy kansalliseen restonomitutkimukseen ja tavoite on saada vastaus pääongelmaan: kuinka valmistuneiden restonomien työllistyminen on kehittynyt vuosien 2005 ja 2016 välisenä aikana? Restonomitutkimus on toteutettu aikaisemmin vuosina 2005 ja 2011. Pääongelman lisäksi kartoitetaan vastausta alaongelmien avulla, joiden avulla selvitetään kuinka moni restonomeista työskentelee kokoaikaisesti sekä ansiotulon kehitystä ja osaamisvaatimuksia työelämässä nyt ja tulevaisuudessa.\nTietoperustassa tutkitaan yleistä työllistymis- ja palkkaustilannetta Suomessa ja kansainvälisesti. Lähteinä käytetään aikaisempia tutkimuksia ja artikkeleita aiheista. Työllistymisellä tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, jotka ovat työsuhteessa. Ansiotulolla puolestaan tarkoitetaan työsuhteesta saatua palkkaa tai eläkettä. Tietoperustassa käsitellään myös niin tämän hetken työelämän osaamisvaatimuksia, kuin tulevaisuudenkin.\nTutkimus toteutettiin keväällä 2016. Se toteutettiin kvantitatiivisena kyselylomaketutkimuksena. Kohderyhmäksi valikoitui jo valmistuneet restonomit vuosien 2000–2015 ajalta. Tutkimukseen lähti mukaan 12 ammattikorkeakoulua Suomesta. Kyselylomake koottiin aikaisempien tutkimusvuosien kyselylomakkeiden perusteella, kuitenkin nykyhetkeen sopivaksi muokaten. Poiketen aikaisemmista vuosista, tänä vuonna kysely päätettiin lähettää postikortissa kaikille osallistujille ja ohjata siinä olevan linkin avulla vastaajat www.palkkatutkimus.fi-sivuille vastaamaan sähköiseen kyselyyn. Kysely lähetettiin 13 053 henkilölle.\nTutkimukseen vastasi 858 henkilöä. Tuloksista voidaan todeta restonomien työllistyvän hyvin, yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Määrä- ja osa-aikaisia työntekijöitä on Suomen tilanteeseen verrattuna vähemmän, vaikka osa-aikaisuus on alalle tyypillistä. Ansiotulo puolestaan ei ole noussut Suomen yleisen tason mukana. Restonomeista hiukan yli puolet onkin tyytymättömiä palkkaukseensa. Tulevaisuudessa työelämässä tullaan arvostamaan moninaisuutta ja sen ymmärtämistä, teknologiataitoja sekä erilaista joustavuutta. Restonomikoulutuksen puolestaan tulisi lisätä virtuaalista ja käytännön opetusta, kansainvälisyyttä sekä tehdä tiiviimpää yhteistyötä alan työelämän kanssa.\nTutkimuksen avulla saatiin tietoa alan oppilaitoksille, opiskelijoille sekä yrityksille. Tulosten avulla restonomikoulutusta voidaan kehittää lähemmäs työelämän odotusten mukaisiksi ja opiskelijat puolestaan saavat käsityksen, mitä heiltä työelämässä edellytetään ja odotetaan


Se olisi nyt vuosi 2016 - Liina Beth\nNukkuva lapsi on aina kaunis <3\nOlen ollut hiljainen blogin suhteen, bloggeri tai sitten tämä Macbook vammailee ettei saa kuvia siirrettyä ja jotenkin se on kaiken A ja O, että teksteissä on kuvia ja se auttaa myös kirjoittamaan.\nYksi uudenvuoden lupaukseni oli että alan taas aktiivisesti kirjoittelemaan blogissani. Nyt se on vain ollut sitä että käyn joka päivä lukemassa muiden postaukset ja enkä edes ole pahemmin kommentoinut. 🙁 Myönnän, olen ollut laiska! Mutta nyt siihen tulee muutos.\n30.12.2015 oli viimeinen työpäivä vuonna 2015, mutta myös viimeinen työpäiväni ennen lomaa! Tämä tarkoittaa sitä että Oliverilla on melkein 3 viikon loma dagiksesta. Aivan mahtavaa kun hän saa olla kotona, tosin ei ole ollut kovin helppoa sumplia nuo joulun välipäivät kun dagis oli kiinni ja me oltiin J:n kanssa töissä. Mutta onni on omata joustavan pomon ja hyvän tukiverkoston! Koska niiden avulla Oliver sai olla kotona.\nEnnenkun lähdimme kohti mummulaa, niin kävin lääkärissä ( TAAS ), tuosta vaivaavasta kantaluun limapussista ja Haglundin kantapäistä. En tiedä mitä ajatella, että sain siitäkin nyt sitten lähetteen keskussairaalaan kirurgille… Eli vuonna 2016 hoidetaan Oliverille putket korviin ja sitten tehdään mamman kantapäälle jotain. O-ou…\nNo parempi niin, kun nyt olen n. 3 viikkoa kulkenut talvicrocsit jalassa. Alkaa vähän nilkkoja paleltaa kävellä niiden kanssa tuolla pakkasessa, mutta onneksi nyt pakkasten tultua voi kaivaa UGG:it kaapista. Saa ihan haaveilla kävellä tavallisilla kengillä. Todella mukavaa, eikö?\nUudenvuodenaattona piipahdimme Ikeassa kun olimme viemässä Oliveria mummulaan hoitoon. Kumma juttu kyllä, mutta selvisimme Ikeasta alle 25 €:n. Ehkä saan J:n lähtemään Ikeaan useamminkin, kun ei sinne meno välttämättä tarkoita yli 200 €:n ostoksia.\nMamma ja pappa lähtivät viettämään uutta vuotta ystäväpariskunnan luokse, kaiken kruunasi kyllä Porin ilotulituksen joka oli kyllä mahtava! Eipä paljoa harmittanut kun meillä ei raketteja ollut.\nMeillä oli erittäin mukava ilta pitkästä aikaa aikuisten kesken. Ehkä tänään ei niinkään 😉\nOikein mukavaa uutta vuotta 2016 kaikille! <3


Logitech G935 Wireless Gaming Headset vs HyperX Cloud Revolver Pelin suorituskyvyn vertailuarvot - GPUCheck Finland / Finland\nLogitech G935 Wireless Gaming Headset on erinomainen melunvaimennus. Langaton tuki Logitech G935 Wireless Gaming Headset on erittäin kätevä. Äänenlaadun kannalta Logitech G935 Wireless Gaming Headset on yksi parhaista kuulostavista kuulokkeista, joissa on erittäin selkeä ja terävä ääni. Pelaamiseen Logitech G935 Wireless Gaming Headset on erinomainen tuki ja ominaisuus, joka mahdollistaa erinomaisen pelikokemuksen. Logitech G935 Wireless Gaming Headset on suhteellisen uusi kuuloke. Logitech G935 Wireless Gaming Headset ei sovellu niille, jotka haluavat parhaan mukavuuden ja äänikokemuksen television katselun aikana. Äänivuoto on huonompi kuin muut kilpailijat. Urheilu- ja kuntoharrastajille Logitech G935 Wireless Gaming Headset ei suositella, koska se ei ole mukava ja vakaa urheilun aikana. Logitech G935 Wireless Gaming Headset kärsii ulkoisen melun eristäytymisestä eikä se ole kätevä matkustaa ja kommunikoida kovassa ympäristössä.\nHyperX Cloud Revolver on erinomainen melunvaimennus. Pelaamiseen HyperX Cloud Revolver on erinomainen tuki ja ominaisuus, joka mahdollistaa erinomaisen pelikokemuksen. Äänenlaadun kannalta HyperX Cloud Revolver on yksi parhaista kuulostavista kuulokkeista, joissa on erittäin selkeä ja terävä ääni. Äänivuoto on huonompi kuin muut kilpailijat. HyperX Cloud Revolver kärsii ulkoisen melun eristäytymisestä eikä se ole kätevä matkustaa ja kommunikoida kovassa ympäristössä. Laadun ja äänikeskustelun käytön kannalta HyperX Cloud Revolver toimii kohtuullisen hyvin kilpailua vastaan. Urheilu- ja kuntoharrastajille HyperX Cloud Revolver ei suositella, koska se ei ole mukava ja vakaa urheilun aikana. HyperX Cloud Revolver ei sovellu niille, jotka haluavat parhaan mukavuuden ja äänikokemuksen television katselun aikana.


Tutkimus: Avoin vuorovaikutus lisää kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisyhteisöissä - 2013 - Lapin yliopisto - University of Lapland - Lapplands universitet\nFI / 2013 / Tutkimus: Avoin vuorovaikutus lisää kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisyhteisöissä\nTutkimus: Avoin vuorovaikutus lisää kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisyhteisöissä\nLapin ja Oulun yliopiston sekä Metsäntutkimuslaitoksen yhteisessä Dilacomi-hankkeessa tutkitaan kaivostoiminnan hyväksyttävyyttä paikallisyhteisöissä, kaivostoiminnan ja luontoon perustuvien elinkeinojen yhteensovittamista sekä matkailijoiden käsityksiä kaivostoiminnasta.\nKyselytutkimus osoittaa, että suuri osa Kittilän, Kolarin ja Muonion vakituisista asukkaista suhtautuu paikkakuntansa kaivokseen myönteisesti. Loma-asukkaiden keskuudessa suhtautuminen on kielteisempää.\nSuurin osa vakituisista ja loma-asukkaista kokee voivansa ilmaista avoimesti mielipiteensä kaivoksesta. Omaan mahdollisuuteen vaikuttaa kaivosta koskevaan päätöksentekoon ei kuitenkaan uskota. Loma-asukkaat kokevat, että sosiaalisten vaikutusten arviointiprosessiin on vaikea osallistua.\nVastaajat pitävät kaivosyhtiötä luotettavina. Kaivosyhtiöiden julkisesti esittämiä tietoja pidettiin totuudenmukaisina, mutta tietojen riittävyyttä kritisoitiin.\n– Suurin osa vakituisista asukkaista kokee kaivoksen vaikuttavan omaan hyvinvointiinsa positiivisesti. Täysin neutraalina kyseistä vaikutusta pitää noin kolmannes ja kielteisenä kahdeksan prosenttia vakituisista asukkaista. Loma-asukkaiden keskuudessa kaivoksen vaikutuksen kokee kielteiseksi noin kolmannes vastaajista, tutkija Marika Kunnari Lapin yliopistosta sanoo.\nSekä kaivoskuntien vakituiset asukkaat että loma-asukkaat vaativat ehtoja kaivosyhtiöille ja kunnille. Vakituiset asukkaat vaativat muun muassa suomalaisia ja paikallisia työntekijöitä etusijalle työntekijöitä palkattaessa. Kaivosyhtiöiden avointa tiedotuslinjaa pidettiin tärkeänä. Myös kuntien odotetaan tiedottavan avoimesti ja nopeasti kaikista kaivokseen liittyvistä asioista.\n– Kuulluksi tulemisella ja tiedon saannilla on suuri vaikutus asukkaisiin. Suhtautuminen on myönteistä, jos ihminen kokee, että hän voi ilmaista avoimesti mielipiteensä kaivoksesta. Lisäksi myönteistä suhtautumista lisäävät kaivosyhtiöiden avoin tiedotuslinja ja mahdollisuus osallistua sosiaalisten vaikutusten arviointiprosessiin, Kunnari sanoo.\nTutkimuksen mukaan paikalliset asukkaat suhtautuvat mökkiläisiä myönteisemmin kaivostoiminnan ja muiden elinkeinojen yhteensovittamisen mahdollisuuksiin. Paikalliset odottavat kaivoksilta työpaikkoja ja myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia. Kielteisiä vaikutuksia kaivoksilla arvioidaan olevan muun muassa vesistöjen tilaan, liikenneturvallisuuteen ja poronhoitoon. Erityistä huolta asukkaissa aiheuttavat kaivosten riskit ympäristölle ja matkailuelinkeinolle. Paikalliset asukkaat näkevät ongelmat merkitsevästi vähäisempinä kuin lomakiinteistöjen omistajat.\n– Mökkiläiset suhtautuvat kaivoksiin paikallisia asukkaita kriittisemmin esimerkiksi ympäristöriskien ja elinkeinojen yhteensovittamisen osalta. He eivät odota kaivostoiminnalta itselleen työmahdollisuuksia, mutta tunnistavat kaivosten aluetaloudelliset mahdollisuudet. Mökkiläiset alleviivaavat kauniin luonnonympäristön säilyttämistä muun muassa tulevien sukupolvien ja matkailun käyttötarpeita varten, Metsäntutkimuslaitoksen tutkijat Mikko Jokinen ja Sanna Hast sanovat.\nPoronhoitajien huolenaiheina ovat laidunalueiden pirstoutuminen, laiduntamiseen liittyvät vaikeudet sekä työmäärän ja kustannusten nousu. Matkailuyrittäjille on tärkeää, että puhtaaseen ja rauhalliseen Lapin luontoon liittyvä mielikuva matkailukohteesta ja -tuotteesta ei vaarannu.\n– Yhteensovittamista helpottaa mahdollisimman avoin ja konkreettinen tiedottaminen. Oleellista hyväksyttävyyden ja sosiaalisen kestävyyden kannalta on, että kaivostoiminnasta koituvat hyödyt ja haitat kohdentuvat ainakin osittain kaivospaikkakunnille, Jokinen ja Hast sanovat\nKaivostoiminta huolestuttaa Ylläksen matkailijoita\nMatkailijoilta tutkimuksessa kysyttiin suhtautumista Hannukaisen ja Kittilän kaivoshankkeisiin. Matkailijoista melkein puolet (45 %) suhtautuu nykyisiin kaivoshankkeisiin neutraalisti, mutta lähes yhtä moni (39 %) suhtautuu kielteisesti. Kaivostoiminnan laajeneminen heikentäisi halukkuutta tulla kohteeseen uudelleen 39 prosentilla matkailijoista. Ulkomaalaiset matkailijat ovat kotimaisia herkempiä asian suhteen.\n– Ylläksen matkailijoille luonto ja liikuntaharrastukset ovat tärkeämpiä kuin Levin matkailijoille, jotka hakevat enemmän palveluita. Ylläksen matkailijat ovatkin Levin matkailijoihin verrattuna kriittisempiä kaivostoimintaa kohtaan. Ylläksen matkailijoista peräti 81 prosenttia arvioi Hannukaisen vaikuttavan kielteisesti Ylläksen ja Levin imagoon, Mikko Jokinen sanoo.\nYlläksen ja Levin matkailijoiden erilainen suhtautuminen selittynee osin sillä, että kaivoshankkeet eroavat olennaisesti toisistaan: Kittilän kultakaivos on 25 kilometrin päässä Levistä kun Hannukaisen suunniteltu rautamalmikaivos on 10 kilometrin päässä Ylläksestä.\n– On selvää, että varsinkin Ylläksen matkailijoiden taholta Hannukaisen kaivoshankkeeseen liittyy merkittäviä huolia. Mikäli huolet käyvät toteen, voi kaivostoiminnasta aiheutua merkittäviä riskitekijöitä matkakohteen imagolle ja matkailuelinkeinon toimintaedellytyksille, Jokinen sanoo.\nKysely tehtiin vuonna 2012 Kittilän, Kolarin ja Muonion 18–75-vuotiaille vakituisille asukkaille sekä Kittilän ja Kolarin samanikäisille loma-asukkaille. Kysely toteutettiin Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ja Metsäntutkimuslaitoksen toimesta.\nYhteiskuntatieteiden tiedekunnan tarkastelun kohteena kyselyssä on kaivostoiminnan hyväksyttävyys paikallisyhteisöissä. Metsäntutkimuslaitoksen tarkastelun keskiössä ovat luontoon perustuvien elinkeinojen yhteensovittaminen sekä matkailijoiden käsitykset kaivoksista. Kyselyaineisto koostuu 436 vakituisen asukkaan ja 275 loma-asukkaan vastauksista.\nTutkimus on osa Lapin yliopiston, Oulun yliopiston ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteistä DILACOMI – Kaivokset, maankäyttö ja paikallisyhteisöt -hanketta, jota Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta koordinoi. DILACOMI-hanke käynnistyi vuoden 2011 alussa ja kestää vuoden 2013 loppuun saakka. Hankkeella on Tekesin myöntämä EAKR-rahoitus.\nErityisesti matkailua ja muita elinkeinoja koskeva tutkimus\nMikko Jokinen, tutkija, Metsäntutkimuslaitos\netunimi.sukunimi (at) metla.fi, puh. 050 391 3525\nSanna Hast, tutkija, Metsäntutkimuslaitos\netunimi.sukunimi (at) metla.fi, puh. 040 801 5136\nErityisesti asukkaita koskeva tutkimus\nMarika Kunnari, tutkija, Lapin yliopisto\netunimi.sukunimi (at) ulapland.fi, puh. 040 484 4203


Meteli syö sydäntä. Kuulokkeet voivat olla haitallisia. Lue, ovatko nämä ja muut väitteet melusta totta vai tarua.\nKukaan ei osaa arvostaa hajuaistiaan, kun törmää kaatopaikkaan tai astuu koirankakkaan. Mutta todellisuudessa nenäsi tietää paljon, ei ainoastaan sitä, että ympärillä lemuaa. Itse asiassa hajuaistisi, tai sen puute, voi kertoa paljon terveydestäsi. Ja nuuhkimiskykyään ei pitäisikään ottaa itsestäänselvyytenä, vinkkaa Health.com.\nKuulon heikkeneminen alkaa normaalisti jo 50 vuoden iässä. Vaikka kehitys on yksilöllistä, joka viidennellä 70-vuotiaalla ja joka kolmannella 80-vuotiaalla on keskustelua haittaava kuulovika. Petollista on, että kaikki tapahtuu vähitellen ja huomaamatta. Kuulon heikkenemisen takia aletaan vältellä tilanteita, joissa ei kuulla riittävän hyvin.


Axis Powers Hetalia + Hetalia: World Series\nMHerushingu lähetetty Huhtikuu 17th 2011, 13:00\nAxis Powers Hetalia, paremmin tunnettuna Hetalia tai APH, on Hidekazin tekemä internetmangasarjakuva (vuodelta 2003), josta on tehty animesarja, joka oli muun muassa tyttöjen keskuudessa. Tämä komediasarja sisältyy eri veltioiden stereotypioihin, josta sitten kaikki opimme lukemaan hahmojen luonteenpiirteet.\n”Hetalia” on tekaistu sanaleikki, jossa yhdistyvät japanin kielen sanat ”Itaria” (Italia) ja ”hetare” (hyödytön). Hetaria siis tarkoittaa ”hyödytöntä Italiaa” viitaten Italian armeijan heikkoon menestykseen maailmansodissa. Italia on myös sarjan päähahmo. Tähän mennessä sarjassa on esitelty yli 40 maata. Sarjan päähahmo on siis Italia.\nSarjan hahmot jakautuvat ryhmiin, jotka ovat mm.\nAkseli-vallat: Italia, Saksa ja Japani.\nLiittoutuneet: Amerikka (eli Yhdysvallat), Englanti (eli Iso-Britannia), Ranska, Kiina, Venäjä\nSitten niitä sivuhahmojakin on.\nVs: Axis Powers Hetalia + Hetalia: World Series\nApollo lähetetty Lokakuu 30th 2011, 14:11\nEn ole kovasti sarjaa seurannut, lähinnä sen verran, mitä kaverini kanssa olen katsonut (eli siis vähän)\nSe oli hyvä kohta, missä Venäjä hyppäsi lentokoneesta ja huusi;\nJa Italian ainanen "pastaa!" lausahdus on hyvä.


Krypta: Asema-aukion ooppera\nHelsingin asema-aukion tapahtumien vuoksi on media pullollaan kiehuntaa ja kuohuntaa, muistuttaen oopperaa ja ääni alakin tuntuu liikkuvan sopraanon ja mezzosopraanon väli maastossa. Siispä oopperaan.\nOn lauantai, kymmenes syyskuuta, mutta vielä on lämmintä, sillä meri pitää kaupungin vielä hetken lämpimämpämä. Suomen vastarintaliikkeen jäseniä on kerääntynyt paikalle mielenosoittamaan. He jakavat lehtisiä ja levittävät sanomaansa. Liput liehuvat ja kantajat ovat asennossa, kuten lippua kantavan tuleekin olla. Kansallissosialismia, valkoista ylivaltaa ja muita yleviä pohjoismaisia arvoja esiteltiin. Sivussa saivat huutia homot, juutalaiset, islamistit ja Euroopan unioni. Ja tapahtumat etenevät. „Cinque, dieci, venti, trenta“\nPaikalle saapuu nuori mies ja kertoo mielipiteensä, ajatuksensa vastarintaliikkeestä ja heidän aivoituksistaan. Sanoja tehostaakseen vielä sylkäisee puhekumppanin jalkoihin. "Insulto". Johan riemastui yksi nuori mies ja sylkäisijä saa vauhdikkaan potkun rintaansa. Seuraa kaatuminen ja hurme värjää asfaltin. Miehet lippuineen eivät eväänsä liikauta, sillä eihän lippuvartio voi lippuaan nolata. Paikalle saapuvat sinivilkut. Meno kiihtyy eli Toréador, en garde ! Toréador !\nDipertnza on nuori mies ja isän viesti sai kansan kaduille kynttilöin ja kukin sekä liitumaalaus viestein. Hämärtyvässä illassa ne loistavat kauniisti. Carabiniere on aloittanut työn ja tutkinnan. Syytetty löytyy hyvin nopeasti ja tapahtumat vyöryvät nopeasti eteenpäin. "Avanti indgine"\nValtiovalta tuomitsee moisen ja esittää osanoton onaisille. Potkaisija tunnetaan ja on saanut ensimmäisen tuomionsa jo alaikäisenä. "Delitto é conosciuto". Rikollinen rikollisessa järjestössä ja hän itse ilmottautui poliisille ja verkostonsa väelle hän tulee olemaan Mattyri ajamansa asian puolesta."Rispettare fu". Ja sankat ovat nyt kynttilämeret. Muistokirjoituksia on paljon siellä sun täällä. Rasismin ja poliittisen väkivallan kieltoa puuhataan. Vihapuhe on saatava kitkettyä juurineen. Äärijärjestöt pitää kieltää ja tätä sanomaa viestittää Petteri Orpo. Blogeissaan kaikki viestittävät, että rasismi, vihapuhe. Presidenttikin välittää compassione.\nOoppera saa peräti kolme tähteä, sillä siinä on perinteinen traaginen kuolema, vihollinen ja poliisi sekä muistelijat. Muistelijat muistuttavat kovin kreivitär Almavivaa, joka muistelee rakkauttaan kreiviin ja hänen pettämisiään sekä rakkauden katoamista. Vihollinen on paha poika ja tehnyt paljon jo ennen ja tästä voimme loikata helposti Edvard Griegin teokseen Peer Gynt, op 23, jota elokuvassa murhaaja käytti.\nKun meillä on näitä järjestöjä, joilla ei pelilauta ole pudas ja jäsenistössä useammat käyneet valtion täysihoitolaitoksen istunnon, niin pitääkö ehdoin tahdoin hakea turpiinsa. Sylkeä toisen tossulle on haaste saada turpiinsa ja näinhän siinä kävi. Nyt herää epäilys, että uhri ei ollut "selvin päin", sillä kukaan järkevä ei moisille mene päätään aukomaan selvin päin (itsesuojeluvaisto) sen paremmin kuin ulkoa tulevien kanssa hengaamaan, kuten tämä koripallojuttukin. Miksi valtiovalta ei ole julkisesti surunvalitteluja tehnyt maahanmuuttajien tekosten uhreille?\nJa koska tämän tapauksen käsittely muistuttaa koomista oopperaan niin ottakaa viini-, viski-, olut-, tms. lasi kouraan ja nauttikaa tästä (sikaari tai savuke on myös sallittu):, joten nauttikaa.\nLähettänyt Krypta klo 18:16\nTunnisteet: Asema-aukio, muistokynttilät, SRV, väkivalta\nAnonyymi 20. syyskuuta 2016 klo 19.01\nEi nyt ollut ottaa mitään mainittua lasia käteen, kun ei viitsi tyhjää lasia kanniskella. Ihan hyvä oopperahan tuo Karmee sinänsä oli, ihan verrattavissa jutussa mainittuun.\nSe vain ihmetyttää ettei media pidä ääntä esim. Takku(.net)tukkien tekosista tai matujen tekosista. Toisaalta ei siinä mitään ihmeellistä ole, suvakkimedian kyseessä ollen. Julkaisisivat rippikoulukuvan sijaan isä ja poika kuvan, jossa ovat ryyppäämässä yhdessä.\nKrypta 21. syyskuuta 2016 klo 13.59\nJostain luin median avoimmuudesta ja tasapuolisuudesta, mutta itse en ole vielä sellaiseen törmännyt.\nValitettavasti meillä on tapana muistokuvaksi ottaa paras vedos yksityiskuvasta ja sitä kautta yrittää muistaa vainajasta vain ne hyvät asiat, sillä tosiasiahan on se, että vainajista ei sovi puhua pahaa vaikka eläissään olisi ollut täys paska.\nP.s. korjattu versio, ilman pahempia kirjoitusvirheitä\nAnonyymi 22. syyskuuta 2016 klo 11.42\nKuolleista pahan puhumisen kielto on niin sanotusti pakanallista alkuperää; kuollut tulee kummittelemaan.\nSimppelisti taikauskoa siis.\nItse en ole tätä ikinä ymmärtänyt.\nEi ihminen kuolemalla paremmaksi muutu, paitsi nimenomaan läheisilleen ja muille niille, jotka ovat häntä ja hänen takiaan kärsineet.\nSepä vasta oiskin, jos joku semmoinen joskus ääneen sanoisi, että olipas siitä jo aikakin ajan jättää.\nMinkä takia Jessestä on kaiveltu kaikki esiin?\nKoska on elossa?\nMiksi Artosta ei ole tehty myönteistä henkilökuvaa?\nKoska taisi olla mukava mies, ja väärin tapettukin?\nMiksi Adolf Hitleristä puhutaan pahaa?\nSekin on kuollut. Ja Stalin kanssa. Ja Pol Pot.\nNo Chetä sentään jaksetaan nostaa jalustalle.\nOman aikansa Jimi sekin, vai? Ai ei vai?\nÄlkäämme myöskään unohtammeko, että Jessellä on tunnettu historia,\nkun taas Arton kuristusmurhaajilla ei.\nSiksi Jessellä ei ole ihmisoikeuksia.\nKuristajamurhaajilla, siis OIKEILLA murhaajilla on ihmisoikeudet ja henkilösuoja, koska "ei voi tietää, paperittomuus, tietokannattomuus, turvan hakeminen, hätä, V&R, työvoimapula, vihamielisyys, rasismi ja 'maahanmuuttovastaisuuden uhka' sekä parempi kulttuuri".\nTää on niin jännää.\nMinä oikein odotan sitä, että suvakit käärii yhä enemmän köyttä oman kaulansa ympärille.\nAuliisti autan, sen lupaan.\nKiitos mainiosta oopperabiisistä!\nEnsin olin, että ei vttu (koska vuosi 1973), mutta sitten olin että hyvänen aika, miten hauska.\n"Sammuttakaa savukkeet ja herättäkää sammuneet."\n"... vihkisormukset taskuun; Seivästysmatkojen kone on perillä."\nMonta savuketta paloi toistoja kuunnellen. Kiitos! :)\nVaan vakavoidun taas äärimmäisen äärelle, ja nokitan:\nKapteeni Aika. Sekä Jimille että minulle.\nVaikka ollaan (oltiin) täysin eri puolilla.\nEnkä aio kirjoittaa en minkäänmoista diskleimeriä tähän. Olen saanut ihan tarpeekseni Mutqu-Minä-En-Ainakaan-en-sitä-tai-tätä -mussutusta.\nTurpiin vaan ja onnea.\nKrypta 22. syyskuuta 2016 klo 13.15\nKunpa löytyisi ihmisestä sisua sanoa, että jo jouti kuolla moinen hulttio. Taikauskoahan moinen hyvän puhuminen on, kuten pyhäinpäivän yönä maailmojen ohentuminen, jolloin vainajat ovat keskuudessamme.\nEn itse ymmärrä Jessen syyllistämistä, sillä vastaavia on joka viikonloppu taksitolpilla ja nakkikoskin jonoissa. Aatu-sedästä puhutaan vain pahaa eikä kukaan muista sitä, että Aatun mahtikäskyllä luotiin VW, johon kansalaisella oli varaa puolenvuoden palkalla sekä eläinsuojelulaki, johon meidän oma nojaa tukevasti.\nMurha on aina murha (tämän Arton kohtalo ja monen muun) ja sitä ei selittelemällä muuksi muuteta, selittää suvaitsevaisto ihan mitä tahansa. Alkoholi ei ole selitys, puolustus tai lieventävä asianhaara, mutta pakoilaisuus tuntuu olevan ja se on mielestäni erittäin väärin.\nSe on hauska ooppera ja kuvastaa Keihäsen matkailubisnestä. Kiitos itsellesi biisivalinnasta. Aika muuttaa meitä ja valintojamme.\nMä voin osallistua talkoisiin =)\nAnonyymi 22. syyskuuta 2016 klo 14.18\nKrypta: "Mä voin osallistua talkoisiin =)"\nNoin niinku taisteluhuutona. ;)\nKrypta 22. syyskuuta 2016 klo 14.25\nEi kun perinteisesti Nakit ja muusi.\nAnonyymi 22. syyskuuta 2016 klo 16.09\nEiku tuo on mihin pyritään -- palaamaan!\nNyt ollaan historian kohdassa kebab ja kevätkääryleet.\nTiedän oikein hyvin toistavani itseäni ja jankuttavani, mutta mitvit suvakit oikeen kuvittelee saavuttavansa sillä, että ne kulttuurit tuodaan tänne ruokiaan myöten? Mitvit järkeä on sitten lähteä enää yhtään minnekään?\nJa samaan aikaan vastustetaan jotain Mäkkäriä.\nEi mee mun kaaliin, että mitä tuolla voittaa?\nJonkun Polynesian saariston kiertomatkakin on nykyisin kuin oisi käynyt metrolla Itiksessä, tai peräti Vuosaaressa.\nKaverit toteaa vaan, että njaah, onpas aikansaelänyttä ja, (haukotus), niin passée.\nJa tällä toistensa itsetunnon lannistamisella ne vaan kilvoittelee keskenään.\nEikä muisteta unohtaa naureskella ennenaikaisempien ulkomaanmatkoille, jotka olivat Las Palmasiin tai Roodokselle, joista ne vanhukset aikoinaan olivat niin lesoja.\nKaikenlainen historian- ja kulttuurintaju on aivan kadoksissa. Menikö liian korkealentoiseksi, vaikka en päässyt edes lähellekään sota-aikaa?\nJuuri viimeksi mainittu aatokseni kummittelee (hehheh) mielessäni...\nAivan uskomaton katko historiaan ja juuriin ja molempien niitten, ei ymmärtämiseen, vaan tajuamiseen manifestoituu "kansainvälisen runopojan" eli pikku-Jimin tapauksessa, minun mielestäni.\nHUOM! "Kansainvälisen", EI monikulttuurisen runopojan...\nNiitäkin kahta sekoitetaan antaumuksella toisiinsa.\nOmakehuen voin kertoa, että kyllä osasin yhdistää Seivästysmatkat Keihäsmatkoihin, vaikken semmoiselle koskaan olekaan päässyt.\nTosin ensilentoni aikaan lentokoneessakin oli tupakkaosasto siellä peräpäässä.\nVaan tällaista on turha sanoa nykyisille suvakeille. Muistakaa, että niillä on niitten omaan sisäiseen kulttuuriinsa, omaan alakulttuuriin, juutattu oletusarvoisesti toisen ihmisen itsetunnon alentaminen. Suoritustapa vapaa.\nSiksikin ne on niin mielin kielin täysin pro-matu. Koska matuhan ON alempi ihminen; niinpä nöyryyttämisen välttely on suvakille sankariteko; siksi mielin kielin.\nMinua ei vttukarvan vertaa kiinnosta matujen sielunelämä tai tunteet. Mun mielestä ne on posetiivarin apinoita. Pätee myös julkkishusuihin. Mutta ainakin olen tässä asiassa rehellinen.\nHävettää se, että kun suvakki on suomalainen.\nEdelleenkään ei diskleimeriä.\nKyllä Krypta poistaa, jos tuli käytyä ylikierroksilla eli otettua oodeet eli tehtyä pikkujimit.\nKrypta 22. syyskuuta 2016 klo 16.36\nEn aio poistaa, sillä asiaa kirjoitat. Matujen elämä on matujen elämää ja sille kulttuurille emme pysty tekemään mitään. Lisäksi Jimi ei ollut tuottava yhteiskunnan jäsen, kuten eivät ole nämät mamutkaan.\nMiksi narkomaanista on nyt tehty kansallissankari? Odotan, että tässä tapauksessa ruumiinavauspöytäkirjasta tulee julkinen. Isälleen poika on poika ja suru on suuri, vaikka hän ei ollut tähtilapsi.\nSuvaitsevaisuus on outo asia minulle vanhalle. Apukouluun päätyivät ne, jotka eivät oppineet ja se siitä. Sitten tuli tarkkikset ja nykyisin erityisluokat. Nykyisen järjestelmän mukaan meidän tulee hyväksyä kaikki ne, jotka eivät käyttäydy yleisten sääntöjen mukaan.\nLiki kolmikymppinen narkkari on mediassa muuttunut herkäksi runoilija pojaksi. Tässä kiritisoin mediaa, sillä miten 28 vuotias voi olla poika ja 15 vuotias on mies, täten käsitteet ovat jotenkin hukassa.\nOlen hoitanut noita kamanisteja ja kokemus on ihan jossain muualla kuin runopojissa. Sen verran voin kertoa, että luojan kiitos olen pois terveydenhuollosta nykyää.\nAnonyymi 22. syyskuuta 2016 klo 19.59\nJimistä pyöräytettiin kansallissankari, koska se oli kivasti hollilla eikä parempaakaan ollut tyrkyllä.\nTietysti ruumiinavauspöytiksen on tultava julkisuuteen, vaikka vahvasti tohdin epäillä, että missään nimessä ei muuten tuu.\nHuvittavintahan tässä on, vaan tokkopa ketään muuta on tämä seikka sinänsä huvittanut, että koko hullunmylly alkoi Jimin oman isän sentimentaalisesta postauksesta, jossa se syytti Vastarintaliikettä.\nEi tullut iskälle mieleen ottaa ensin selvää siitä, että mihin poika todellisuudessa kuoli?\nEi tullut, ei.\nPiti päästä vyöryttämään syy jonkun muun niskaan.\nMitään tätä ei olisi, ellei Jimin isä olisi narsistinen idealisti.\nJoten sille se pyhittäminen kuuluisi, uhriutujalle.\nKäytti jumalauta poikaansa astinlautana.\nMiksi ei ole iskästä kuulunut mitään? Miksi ei?\nJa mitä olen keskustelua seurannut, niin ihan naurettavaa spekulaatiota siitä, että oliko kuolinsyy aivoverenvuoto vaiko syämmenpyssäys.\nKuolema johtuu aina, IHAN AINA, siitä, että sydän lakkaa toimimasta. Joten sydämenpysähdys on AINA lopullinen kuolinsyy. Sydämenpysähdykseen johtavat seikat ovat tavallaan asia erikseen, vaikka merkittäisiin kuolinsyyksi.\nEi sitä turhaan sitä syäntä elvytyksessä pumpata.\nKoko elvytyksen kuviohan on kaikessa yksinkertaisuudessaan se, että ensin höngitään happea potilaan keuhkoihin, sitten pumpataan sydäntä, jotta veri alkaisi kiertää, nappaisi kiertäessään hapen keuhkoista ja kuljettaisi sen kautta kropan ja aivoihin. Kun sydän alkaa lyödä itsekseen, ainakin nisäkäs on elossa.\nMiten minua jaksaakin pänniä koko tämä pätö Jimi?\nMiten sitä sen kaveria, joka näkyy SVL:n videolla, ei ole tavoitettu? Naamahan siinä on selvästi nähtävillä?\nVai eikö ole katsottu tarpeelliseksi etsintäkuuluttaa?\nEnkä tajua, että miten siinä on vaan semmoinen veripläntti maassa, vaan hupparin hupussa ei yhtään verta, jos kerran tuli takaraivoon kakskytäsenttinen tikitys myöhemmin? Miten?\nPikkuisen liian siisti lammikko verta.\nSen isä joutaisi valtakunnansyytteeseen tästä show'sta, näytöksestä, ruljanssista, sanan-, mielipiteen- ja kokoontumisvapauden kaventamisaikeista.\nVanha hippi, joka ei kestänyt totuutta.\nTekisi mieli sanoa tosi pahasti.\n- Leso. Prkl.\nKrypta 27. syyskuuta 2016 klo 16.20\nPahoittelen vastauksen viivettä, mutta tuli muita aktiviteettäjä ja blogistania jäi vähän hunningolle.\nMutta asiaan. Tämähän oli puhas show eikä mitään muuta. Isä on kirjoittanut sentamentaalisen kirjoituksen lapsestaan, joka menehtyi jostain syystä ja syy jäänee tuntemattomaksi. Lapsi on vanhemilleen aina lapsi ja ei hyväksyttävä elämäntapa on helpompi käsitellä, kun katselee vain niitä puolia, joista lapsi tuotti iloa vanhemmille. Sama koskee itsemurhan tehneitä, joiden omaisista vain harva uskaltaa kertoa totuuden eli yleisimmin on ylitsevuotava omistuskirjoitus kuolinilmoituksessa tai täysi vaikeneminen.\nOlet oikeassa, että liian pieni lammikko, sillä päänahkamme on ohutta ja siinä tiheä verisuonisto, joten kaksikymmentä senttisestä olisi pitänyt tulla enemmän vaikka olisi ollut verenohennushoito käytössä. Kaatuminen myöhemmin?\nTämän Jimin tarina todellisuudessa on outo.Jos tehtäisiin siitä yksi CSI:n jakso, niin saattaisi tulla perin mielenkiintoinen, kuten jaksosta Buffalo.\nVihapuhetta ja ääriliikkeitä\nElokuva sekoitti Suomen\nSatunnaisia ja yksittäisiä tapauksia\nKiky ja muut kotkotukset


Elämänlankaa: helmikuuta 2018\nNeulekoneella neulominen on paljon nopeampaa kuin käsin. Niinpä langat, joita esittelin pari viikkoa sitten ehtivät jo muuttua puseron kappaleiksi.\nIsä tosiaan kaivoi neulekoneensa naftaliinista ja pyöräytti minulle nämä palat. Epäilen, että minulla meni saumojen ompeluun enemmän aikaa kuin isällä palojen neulomiseen. Totesinkin tässä, että siitä on varmaan kohta 30 vuotta aikaa kun sain viimeksi hämmästyttää kavereita kertomalla, että neuleeni on isän tekemä. Kun 80-luvulla kävin ala-astetta, oli koneneulominen muotia, ja minulla oli esimerkiksi isän tekemiä nimipipoja.\nVietin pari iltaa ommellen saumoja, ja pian pusero oli kaulusta vaille valmis.\nAlkuperäisissä paloissa on myös tuubikaulus, mutta päädyin lopulta siihen, että se on liian ahdas ollakseen tarpeeksi mukava päiväkausien käyttöön. Kaivelin jo hihansuita varten pari vihreän sukkalangan jämää, joten poimin sitten toisella niistä saman tien pääntieltä silmukat ja katson, millaisen pääntien viimeistelyn nyt tähän keksisin. Lauantaihin mennessä pitäisi koittaa saada valmista, koska silloin meillä on ohjelmassa vaatteiden tuhoamista postapokalyptisen näköiseksi. Tästä syystä pusero on koneella eikä käsin neulottu - tämän kokoisen paidan tekeminen ohuesta langasta olisi vienyt kuukausia, kun taas koneella kappaleet syntyivät muutamassa tunnissa. Isä oli jopa ystävällisesti jättänyt minulle korjaamatta muutaman pudonneen silmukan valmiiksi, joten pääsin jo vähän aloittamaan tuhoamista samalla kun yhdistin kappaleita.\nNäissä tunnelmissa tällä viikolla. Ensi viikolla jatkamme luultavasti larppiasusteiden parissa!\nLähettänyt Kristel klo 22:22 Ei kommentteja:\nLähettänyt Kristel klo 18:33 Ei kommentteja: