Manuel de service pour les installateurs SUNNY BOY 1.5 / PDF\nManuel de service pour les installateurs SUNNY BOY 1.5 / 2.5\nDownload "Manuel de service pour les installateurs SUNNY BOY 1.5 / 2.5"\n1 Manuel de service pour les installateurs SUNNY BOY 1.5 / 2.5 SB15-25-SG-fr-10 Version 1.0 FRANÇAIS\n2 Table des matières SMA Solar Technology AG Table des matières 1 Remarques relatives à ce document Champ d application Groupe cible Symboles Nomenclature Sécurité Mise hors tension de l onduleur Consignes de sécurité Ouverture de l interface utilisateur de l onduleur par connexion directe Messages d événements Nettoyage de l onduleur Contrôle de la présence d un défaut à la terre au niveau de l installation photovoltaïque Ouverture de l onduleur Remise en service de l onduleur Mise hors service de l onduleur Pièces de rechange Contact SB15-25-SG-fr-10 Manuel de service pour les installateurs\n3 SMA Solar Technology AG Dispositions légales Dispositions légales Les informations contenues dans ce document sont la propriété de SMA Solar Technology AG. Toute reproduction complète ou partielle de ces informations doit être soumise à l accord écrit de SMA Solar Technology AG. Une reproduction interne destinée à l évaluation du produit ou à son utilisation conforme est autorisée et ne requiert aucun accord de notre part. Garantie SMA Vous pouvez télécharger les conditions de garantie actuelles sur le site Marques déposées Toutes les marques déposées sont reconnues, y compris dans les cas où elles ne sont pas explicitement signalées comme telles. L absence de l emblème de la marque ne signifie pas qu un produit ou une marque puisse être librement commercialisé(e). La marque verbale et les logos BLUETOOTH sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par la société SMA Solar Technology AG s effectue sous licence. Modbus est une marque déposée de Schneider Electric et est sous licence par la Modbus Organization, Inc. QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED. Phillips et Pozidriv sont des marques déposées de Phillips Screw Company. Torx est une marque déposée de Acument Global Technologies, Inc. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Allemagne Tel Fax à 2015 SMA Solar Technology AG. Tous droits réservés. Manuel de service pour les installateurs SB15-25-SG-fr-10 3\n4 1 Remarques relatives à ce document SMA Solar Technology AG 1 Remarques relatives à ce document 1.1 Champ d application Ce document est valable pour les types d appareils suivants à partir de la version du micrologiciel R : SB1.5-1VL-40 (Sunny Boy 1.5) SB2.5-1VL-40 (Sunny Boy 2.5) 1.2 Groupe cible Les opérations décrites dans le présent document doivent uniquement être réalisées par un personnel qualifié. Ce dernier doit posséder les qualifications suivantes : Connaissances relatives au mode de fonctionnement et à l exploitation d un onduleur Formation au comportement à adopter face aux dangers et risques encourus lors de l installation et de la manipulation d appareils et installations électriques Formation à l installation et à la mise en service des appareils et installations électriques Connaissance des normes et directives applicables Connaissance et respect du présent document avec toutes les consignes de sécurité 1.3 Symboles Symbole Explication Consigne de sécurité dont le non-respect entraîne inévitablement des blessures corporelles graves voire mortelles Consigne de sécurité dont le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves voire mortelles Consigne de sécurité dont le non-respect peut entraîner des blessures corporelles légères ou de moyenne gravité Consigne de sécurité dont le non-respect peut entraîner des dommages matériels Information importante sur un thème ou un objectif précis, mais ne relevant pas de la sécurité Condition devant être remplie pour atteindre un objectif précis Résultat souhaité Problème susceptible de survenir 4 SB15-25-SG-fr-10 Manuel de service pour les installateurs\n5 SMA Solar Technology AG 1 Remarques relatives à ce document 1.4 Nomenclature Désignation complète Sunny Boy Désignation dans ce document Onduleur, produit Manuel de service pour les installateurs SB15-25-SG-fr-10 5\n6 2 Sécurité SMA Solar Technology AG 2 Sécurité 2.1 Mise hors tension de l onduleur Avant toute intervention sur l onduleur, mettez toujours ce dernier hors tension comme décrit dans ce chapitre. Pour cela, respectez toujours l ordre prescrit. Procédure : 1. Coupez le disjoncteur miniature et sécurisez-le contre tout réenclenchement. 2. Si un interrupteur-sectionneur DC externe est présent, mettez ce dernier hors tension. 3. Positionnez l interrupteur-sectionneur DC de l onduleur sur O. 4. Attendez que les DEL s éteignent. 5. Assurez-vous de l absence de courant au niveau de tous les câbles DC à l aide d une pince ampèremétrique. 6. Déverrouillez et retirez tous les connecteurs DC. Insérez pour cela un tournevis à fente ou un pousse-ressort coudé (largeur de lame : 3,5 mm) dans l une des encoches latérales et ôtez les connecteurs DC en les tirant droit vers le bas. 1 Ne tirez pas sur le câble. 2 6 SB15-25-SG-fr-10 Manuel de service pour les installateurs\n7 SMA Solar Technology AG 2 Sécurité 7. Assurez-vous de l absence de tension au niveau des entrées DC de l onduleur à l aide d un appareil de mesure approprié. 8. Desserrez les écrous-raccords. 9. Desserrez les vis du capuchon de raccordement et retirez le capuchon de raccordement. 10. À l aide d un appareil de mesure, vérifiez consécutivement que le connecteur AC est bien hors tension entre L et N et entre L et PE. Pour ce faire, insérez la pointe de contrôle (diamètre maximal : 2 mm) dans l ouverture ronde de la plaque à bornes. 11. Déverrouillez le connecteur AC avec les glissières latérales et retirez-le. 1 L N Consignes de sécurité Ce chapitre contient des consignes de sécurité qui doivent être systématiquement respectées lors de toute opération effectuée sur et avec le produit. Lisez ce chapitre attentivement et respectez en permanence toutes les consignes de sécurité pour éviter tout dommage corporel et matériel, et garantir un fonctionnement durable du produit. Manuel de service pour les installateurs SB15-25-SG-fr-10 7\n8 2 Sécurité SMA Solar Technology AG Danger de mort dû à de hautes tensions du générateur photovoltaïque En cas d ensoleillement, le générateur photovoltaïque produit une tension continue dangereuse dans les conducteurs DC et les composants sous tension dans l onduleur. Le contact avec les conducteurs DC ou les composants sous tension peut provoquer des chocs électriques susceptibles d entraîner la mort. Si vous déconnectez en charge les connecteurs DC de l onduleur, un arc électrique pouvant provoquer un choc électrique et des brûlures est susceptible de se former. Ne touchez pas aux extrémités des câbles dénudés. Ne touchez pas aux conducteurs DC. Ne touchez pas aux composants conducteurs de tension dans l onduleur. Le montage, l installation et la mise en service ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Si une erreur survient, faites-la corriger exclusivement par du personnel qualifié. Avant toute intervention sur l onduleur, mettez toujours ce dernier hors tension comme décrit dans le présent document (voir chapitre 2.1 «Mise hors tension de l onduleur», page 6). Danger de mort par choc électrique Le contact avec un panneau photovoltaïque non mis à la terre ou avec le châssis d un générateur non mis à la terre peut provoquer un choc électrique susceptible d entraîner la mort. Les panneaux photovoltaïques, le châssis du générateur et les surfaces conductrices d électricité doivent être constamment reliés et mis à la terre. Dans ce cadre, veillez à respecter les dispositions applicables sur site. Endommagement de l onduleur dû à l utilisation de produits nettoyants Si l onduleur est encrassé, nettoyez le boîtier, le couvercle du boîtier, la plaque signalétique et les DEL uniquement avec de l eau claire et un chiffon. 8 SB15-25-SG-fr-10 Manuel de service pour les installateurs\n9 SMA Solar Technology AG 3 Ouverture de l interface utilisateur de l onduleur par connexion directe 3 Ouverture de l interface utilisateur de l onduleur par connexion directe Vous pouvez ouvrir l interface utilisateur de l onduleur en dehors du réseau par une connexion directe entre un ordinateur, une tablette ou un smartphone et l onduleur. Pour cela, vous disposez de deux possibilités : Connexion directe par Wi-Fi Connexion directe par Ethernet SSID et adresse IP de l onduleur et mots de passe nécessaires SSID de l onduleur sur le réseau Wi-Fi : SMA[numéro de série] (exemple : SMA ) Mot de passe Wi-Fi par défaut : SMA12345 (utilisable pour la configuration initiale avant que les 10 premières heures de service soient écoulées) Mot de passe Wi-Fi spécifique à l appareil : voir clé WPA2-PSK sur la plaque signalétique de l onduleur ou au dos du guide d installation rapide fourni Adresse IP par défaut de l onduleur pour la connexion directe par Wi-Fi en dehors du réseau local : Adresse IP par défaut de l onduleur pour la connexion directe par Ethernet en dehors du réseau local : Connexion directe par Wi-Fi Conditions préalables : L onduleur doit avoir été mis en service. Un smartphone, une tablette ou un ordinateur avec interface Wi-Fi est nécessaire. L un des navigateurs Web suivants doit être installé : Firefox (version 32 ou ultérieure), Internet Explorer (version 10 ou ultérieure), Safari (version 6 ou ultérieure) ou Google Chrome (version 32 ou ultérieure). Pour modifier les paramètres relevant du réseau une fois les 10 premières heures de service écoulées, le code SMA Grid Guard personnel de l installateur est nécessaire (voir certificat «Formulaire de commande du code SMA Grid Guard» sur Impossible d exporter des fichiers avec le navigateur Web Safari Pour des raisons techniques, il n est pas possible d exporter des fichiers avec le navigateur Web Safari (pour enregistrer la configuration actuelle de l onduleur ou exporter des événements, par exemple). Utilisez un autre navigateur Web compatible. Procédure : 1. Si votre smartphone, tablette ou ordinateur dispose d une fonction WPS : Tapotez deux fois sur le couvercle de l onduleur pour activer la fonction WPS de l onduleur. Le DEL bleue de l onduleur clignote rapidement, indiquant que l interface est ouverte. Manuel de service pour les installateurs SB15-25-SG-fr-10 9\n10 3 Ouverture de l interface utilisateur de l onduleur par connexion directe SMA Solar Technology AG Activez la fonction WPS sur votre appareil. La liaison avec votre appareil est établie automatiquement. Pour les appareils équipés de Windows 7 ou 8.1, l établissement de la liaison peut durer jusqu à 20 secondes. 2. Si votre smartphone, tablette ou ordinateur ne dispose pas d une fonction WPS : Recherchez les réseaux Wi-Fi sur votre appareil. Sélectionnez le SSID de l onduleur SMA[numéro de série]. Saisissez le mot de passe Wi-Fi de l onduleur. Pendant les 10 premières heures de service et avant de quitter pour la première fois l assistant d installation, vous pouvez utiliser le mot de passe Wi-Fi par défaut SMA Ensuite, vous devez utiliser le mot de passe Wi-Fi spécifique à l appareil (WPA2-PSK) figurant sur la plaque signalétique de l onduleur et au dos du guide d installation rapide fourni 3. Saisissez dans la barre d adresse du navigateur Web et appuyez sur la touche Entrée. La page de connexion à l interface utilisateur s ouvre. 4. Ouvrez une session Installateur ou Utilisateur. À votre première ouverture de session, vous devez définir un nouveau mot de passe. Pour effectuer la configuration initiale de l onduleur, vous devez ouvrir une session en tant qu Installateur. 5. Configurez l onduleur comme vous le souhaitez. Connexion directe par Ethernet Conditions préalables : L onduleur doit avoir été mis en service. Un ordinateur avec interface Ethernet est nécessaire. L un des navigateurs Web suivants doit être installé : Firefox (version 32 ou ultérieure), Internet Explorer (version 10 ou ultérieure), Safari (version 6 ou ultérieure) ou Google Chrome (version 32 ou ultérieure). L onduleur doit être relié directement à un ordinateur. Pour modifier les paramètres relevant du réseau une fois les 10 premières heures de service écoulées, le code SMA Grid Guard personnel de l installateur est nécessaire (voir certificat «Formulaire de commande du code SMA Grid Guard» sur Impossible d exporter des fichiers avec le navigateur Web Safari Pour des raisons techniques, il n est pas possible d exporter des fichiers avec le navigateur Web Safari (pour enregistrer la configuration actuelle de l onduleur ou exporter des événements, par exemple). Utilisez un autre navigateur Web compatible. Procédure : 1. Saisissez dans la barre d adresse du navigateur Web et appuyez sur la touche Entrée. La page de connexion à l interface utilisateur s ouvre. 10 SB15-25-SG-fr-10 Manuel de service pour les installateurs\n11 SMA Solar Technology AG 3 Ouverture de l interface utilisateur de l onduleur par connexion directe 2. Ouvrez une session Installateur ou Utilisateur. À votre première ouverture de session, vous devez définir un nouveau mot de passe. La configuration initiale doit être réalisée uniquement par du personnel qualifié connecté en tant qu installateur. 3. Configurez l onduleur comme vous le souhaitez. Manuel de service pour les installateurs SB15-25-SG-fr-10 11\n12 4 Messages d événements SMA Solar Technology AG 4 Messages d événements Numéro d événement Message, cause et solution 101 à 103 Dérangement secteur La tension ou l impédance du réseau au point de raccordement de l onduleur est trop élevée. L onduleur s est déconnecté du réseau électrique public. Vérifiez que la tension du réseau au niveau du point de raccordement de l onduleur se maintient dans la plage autorisée. Si, en raison des conditions de réseau locales, la tension d alimentation se trouve en dehors de la plage autorisée, contactez l exploitant du réseau. L exploitant du réseau doit alors adapter la tension au point d injection ou autoriser une modification des limites de fonctionnement surveillées. Si la tension du réseau se maintient dans la plage autorisée et que le message est toujours affiché, contactez le service technique (voir chapitre 11 «Contact», page 37). 202 à 205 Dérangement secteur L onduleur est déconnecté du réseau électrique public, le câble AC est endommagé ou la tension d alimentation au niveau du point de raccordement de l onduleur est trop faible. L onduleur s est déconnecté du réseau électrique public. Assurez-vous que le disjoncteur miniature est enclenché. Assurez-vous que le câble AC n est pas endommagé et est correctement raccordé. Assurez-vous que le jeu de données régionales est correctement paramétré. Vérifiez que la tension du réseau au niveau du point de raccordement de l onduleur se maintient dans la plage autorisée. Si, en raison des conditions de réseau locales, la tension d alimentation se trouve en dehors de la plage autorisée, contactez l exploitant du réseau. L exploitant du réseau doit alors adapter la tension au point d injection ou autoriser une modification des limites de fonctionnement surveillées. Si la tension du réseau se maintient dans la plage autorisée et que le message est toujours affiché, contactez le service technique (voir chapitre 11 «Contact», page 37).. 12 SB15-25-SG-fr-10 Manuel de service pour les installateurs\n13 SMA Solar Technology AG 4 Messages d événements Numéro d événement Message, cause et solution 301 Dérangement secteur La moyenne de la tension du réseau calculée sur dix minutes n est plus comprise dans la plage autorisée. La tension du réseau ou l impédance du réseau au point de raccordement est trop élevée. L onduleur se déconnecte du réseau électrique public afin de maintenir la qualité de la tension. Pendant le fonctionnement en mode d injection, vérifiez que la tension du réseau au niveau du point de raccordement de l onduleur se maintient dans la plage autorisée. Si, en raison des conditions de réseau locales, la tension d alimentation se trouve en dehors de la plage autorisée, contactez l exploitant du réseau. L exploitant du réseau doit alors adapter la tension au point d injection ou autoriser une modification des limites de fonctionnement surveillées. Si la tension du réseau se maintient dans la plage autorisée et que le message est toujours affiché, contactez le service technique (voir chapitre 11 «Contact», page 37). 302 Lim. de puiss. active Tens. AC L onduleur a réduit sa puissance en raison d une tension du réseau trop élevée afin de garantir la stabilité du réseau. Vérifiez si la tension du réseau est soumise à des variations fréquentes. Si les variations sont nombreuses et que ce message s affiche souvent, contactez l exploitant du réseau et demandez-lui s il autorise une modification des paramètres de fonctionnement de l onduleur. Si l exploitant du réseau donne son autorisation, contactez le Service pour déterminer les modifications des paramètres de fonctionnement (voir chapitre 11 «Contact», page 37). 401 à 404 Dérangement secteur L onduleur s est déconnecté du réseau électrique public. Un réseau en site isolé ou un changement très important de la fréquence du réseau a été détecté. Vérifiez que le raccordement au réseau électrique public ne présente pas de variations importantes et momentanées de la fréquence. Manuel de service pour les installateurs SB15-25-SG-fr-10 13\n14 4 Messages d événements SMA Solar Technology AG Numéro d événement Message, cause et solution 501 Dérangement secteur La fréquence du réseau est située en dehors de la plage autorisée. L onduleur s est déconnecté du réseau électrique public. Vérifiez si la fréquence du réseau est soumise à des variations fréquentes. Si les variations sont nombreuses et que ce message s affiche souvent, contactez l exploitant du réseau et demandez-lui s il autorise une modification des paramètres de fonctionnement de l onduleur. Si l exploitant du réseau donne son autorisation, contactez le Service pour déterminer les modifications des paramètres de fonctionnement (voir chapitre 11 «Contact», page 37). 507 Limit. puissance active Fréquence AC L onduleur a réduit sa puissance en raison d une fréquence du réseau trop élevée afin de garantir la stabilité du réseau. Vérifiez si la fréquence du réseau est soumise à des variations fréquentes. Si les variations sont nombreuses et que ce message s affiche souvent, contactez l exploitant du réseau et demandez-lui s il autorise une modification des paramètres de fonctionnement de l onduleur. Si l exploitant du réseau donne son autorisation, contactez le Service pour déterminer les modifications des paramètres de fonctionnement (voir chapitre 11 «Contact», page 37). 601 Dérangement secteur Le courant de réseau de l onduleur présente une composante continue élevée et non autorisée. Contrôlez que le raccordement au réseau électrique public ne contient pas de composante continue. Si ce message s affiche souvent, contactez l exploitant du réseau et demandez-lui s il autorise une augmentation de la valeur limite de la surveillance de l onduleur. 14 SB15-25-SG-fr-10 Manuel de service pour les installateurs\n15 SMA Solar Technology AG 4 Messages d événements Numéro d événement Message, cause et solution 701 Fréquence non autor. > Vérifier les paramètres La fréquence du réseau est située en dehors de la plage autorisée. L onduleur s est déconnecté du réseau électrique public. Vérifiez si la fréquence du réseau est soumise à des variations fréquentes. Si les variations sont nombreuses et que ce message s affiche souvent, contactez l exploitant du réseau et demandez-lui s il autorise une modification des paramètres de fonctionnement de l onduleur. Si l exploitant du réseau donne son autorisation, contactez le Service pour déterminer les modifications des paramètres de fonctionnement (voir chapitre 11 «Contact», page 37). 801 Attente de la tension du réseau > Panne du réseau > Vérifier le fusible Le câble AC n est pas raccordé correctement ou le jeu de données régionales n est pas correctement paramétré. Assurez-vous que le disjoncteur miniature est enclenché. Assurez-vous que le câble AC n est pas endommagé et est correctement raccordé. Assurez-vous que le jeu de données régionales est correctement paramétré. Vérifiez que la tension du réseau au niveau du point de raccordement de l onduleur se maintient dans la plage autorisée. Si, en raison des conditions de réseau locales, la tension d alimentation se trouve en dehors de la plage autorisée, contactez l exploitant du réseau. L exploitant du réseau doit alors adapter la tension au point d injection ou autoriser une modification des limites de fonctionnement surveillées. Si la tension du réseau se maintient dans la plage autorisée et que le message est toujours affiché, contactez le service technique (voir chapitre 11 «Contact», page 37) Pas de racc. terre > Vérif. raccord. Le conducteur de protection n est pas correctement raccordé. Assurez-vous que le conducteur de protection est correctement raccordé (voir instructions d emploi de l onduleur). Manuel de service pour les installateurs SB15-25-SG-fr-10 15\n16 4 Messages d événements SMA Solar Technology AG Numéro d événement Message, cause et solution 1001 L et N intervertis > Verif. raccord. Les raccordements de L et N sont intervertis. Assurez-vous que L et N sont correctement raccordés (voir instructions d emploi de l onduleur) Erreur installation > Vérif. raccord. Un deuxième conducteur de ligne est raccordé à N. Raccordez le conducteur de neutre à N Attente de la tension du réseau > Erreur d installation point de raccordement réseau > Vérifier le réseau et les fusibles L ou N n est pas raccordé. Assurez-vous que L et N sont raccordés. Assurez-vous que le disjoncteur miniature est enclenché. Assurez-vous que le câble AC n est pas endommagé et est correctement raccordé Dysfonctionnement de reconnexion réseau Le jeu de données régionales modifié ou la valeur d un des paramètres que vous avez configurés ne correspond pas aux exigences locales. L onduleur ne peut pas se connecter au réseau électrique public. Assurez-vous que le jeu de données régionales est correctement paramétré. Sélectionnez le paramètre Réglage de la norme du pays et vérifiez la valeur à 3303 Fnct. instable L alimentation au niveau de l entrée DC de l onduleur n est pas suffisante pour assurer un fonctionnement stable. L onduleur ne peut pas se connecter au réseau électrique public. Assurez-vous que le générateur photovoltaïque est correctement dimensionné. Assurez-vous que le générateur photovoltaïque n est pas couvert de neige ou autrement ombragé. Assurez-vous que le générateur photovoltaïque ne comporte pas d erreurs. 16 SB15-25-SG-fr-10 Manuel de service pour les installateurs\n17 SMA Solar Technology AG 4 Messages d événements Numéro d événement Message, cause et solution 3401 Surtension DC > Débranch. générateur Surtension à l entrée DC. L onduleur peut être détruit. Ce message est également signalisé par un clignotement rapide des DEL. Mettez l onduleur immédiatement hors tension (voir chapitre 2.1, page 6). Vérifiez que la tension DC est inférieure à la tension d entrée maximale de l onduleur. Si la tension DC est inférieure à la tension d entrée maximale de l onduleur, raccordez de nouveau les connecteurs DC à l onduleur. Si la tension DC est supérieure à la tension d entrée maximale de l onduleur, assurez-vous que le générateur photovoltaïque est correctement dimensionné ou contactez l installateur du générateur photovoltaïque. Si ce message s affiche fréquemment, contactez le service technique (voir chapitre 11 «Contact», page 37) Erreur d isolement > Vérif. générateur L onduleur a constaté un défaut à la terre dans le générateur photovoltaïque. Vérifiez s il y a un défaut à la terre au niveau de l installation photovoltaïque (voir chapitre 6, page 29) Cour. décharge élevé > Vérif. générateur Le courant de fuite de l onduleur et du générateur photovoltaïque est trop élevé. Présence d un défaut à la terre, d un courant de défaut ou d un dysfonctionnement L onduleur coupe le fonctionnement par injection aussitôt qu une valeur limite est dépassée. Quand l erreur est corrigée, l onduleur se reconnecte automatiquement au réseau électrique public. Vérifiez s il y a un défaut à la terre au niveau de l installation photovoltaïque (voir chapitre 6, page 29) Cour.déf. trop élevé > Vérif. générateur L onduleur a détecté un courant de défaut en raison d une mise à la terre momentanée du générateur photovoltaïque. Vérifiez s il y a un défaut à la terre au niveau de l installation photovoltaïque (voir chapitre 6, page 29). Manuel de service pour les installateurs SB15-25-SG-fr-10 17\n18 4 Messages d événements SMA Solar Technology AG Numéro d événement Message, cause et solution 3801 Courant de surcharge DC > Vérif. générateur Surintensité au niveau de l entrée DC. L onduleur interrompt momentanément l injection. Si ce message s affiche souvent, assurez-vous que le générateur photovoltaïque est correctement dimensionné et connecté à 3902 Attente conditions de démarrage DC > Conditions démarrage non atteintes Les conditions d injection dans le réseau électrique public ne sont pas encore remplies. Assurez-vous que le générateur photovoltaïque n est pas couvert de neige ou autrement ombragé. Attendez que le rayonnement soit meilleur. Si ce message s affiche souvent le matin, augmentez la tension limite pour permettre le démarrage de l injection réseau. Ce faisant, modifiez le paramètre Tension limite pour démarrer l injection. Si ce message s affiche souvent en cas de rayonnement moyen, assurezvous que le générateur photovoltaïque est correctement dimensionné à 6438 Diagnostic auto > Dysfct. onduleur La cause doit être déterminée par le Service en Ligne de SMA. Contactez le service technique (voir chapitre 11 «Contact», page 37) à 6509 Diagnostic auto > Surtempérature L onduleur s est éteint en raison d une température trop élevée. Nettoyez les ailettes et les canaux de refroidissement à l aide d une brosse souple. Assurez-vous que l onduleur est suffisamment ventilé. Assurez-vous que la température ambiante ne dépasse pas 40 C. Assurez-vous que l onduleur n est pas exposé à un rayonnement solaire direct En dessous de la temp. min. de service L onduleur recommence l injection dans le réseau électrique public seulement à partir d une température de -25 C. 18 SB15-25-SG-fr-10 Manuel de service pour les installateurs\n19 SMA Solar Technology AG 4 Messages d événements Numéro d événement Message, cause et solution 6603 à 6604 Diagnostic auto > Surcharge La cause doit être déterminée par le Service. Contactez le service technique (voir chapitre 11 «Contact», page 37) à 6702 Perturbation communication Erreur dans le processeur de communication, mais l onduleur poursuit l injection. La cause doit être déterminée par le Service. Si ce message s affiche fréquemment, contactez le service technique (voir chapitre 11 «Contact», page 37) à 7002 Erreur de capteur Un capteur de température dans l onduleur est en panne et l onduleur interrompt le mode d injection. La cause doit être déterminée par le Service. Contactez le service technique (voir chapitre 11 «Contact», page 37) à 7202 Mémorisation des données impossible Erreur interne L onduleur continue d injecter dans le réseau électrique public. Contactez le service technique (voir chapitre 11 «Contact», page 37) MAJ ordinateur principal échouée La cause doit être déterminée par le Service. Contactez le service technique (voir chapitre 11 «Contact», page 37) L appareil avec le numéro de série [x] a été mis à jour avec succès à la version de micrologiciel [x]. La mise à jour du micrologiciel a été effectuée avec succès Test des conditions réussi Le test des conditions de mise à jour a été réussi. Le pack de mise à jour du micrologiciel est compatible avec cet onduleur. Manuel de service pour les installateurs SB15-25-SG-fr-10 19\n20 4 Messages d événements SMA Solar Technology AG Numéro d événement Message, cause et solution 7330 Test des conditions échec La vérification des conditions de mise à jour n a pas réussi. Le pack de mise à jour du micrologiciel n est pas compatible avec cet onduleur. Essayez à nouveau d effectuer la mise à jour. Assurez-vous que le fichier de mise à jour sélectionné est compatible avec cet onduleur. Si ce message s affiche à nouveau, contactez le Service (voir chapitre 11 «Contact», page 37) Transp. MAJ démarrée La copie du fichier de mise à jour est en cours Transp. MAJ réussie Le fichier de mise à jour a bien été copié dans la mémoire interne de l onduleur Echec transport MAJ Le fichier de mise à jour n a pas pu être copié dans la mémoire interne de l onduleur. En cas de connexion sans fil à l onduleur, la cause peut être une mauvaise qualité de connexion. Essayez à nouveau d effectuer la mise à jour. En cas de connexion Wi-Fi : améliorez la qualité de la connexion Wi-Fi (par exemple avec un amplificateur de signal Wi-Fi) ou connectez-vous à l onduleur via Ethernet. Si ce message s affiche à nouveau, contactez le Service (voir chapitre 11 «Contact», page 37) M. à j. Bootloader L onduleur exécute une mise à jour du Bootloader Échec m. à j. Bootloader La mise à jour du Bootloader a échoué. Essayez à nouveau d effectuer la mise à jour. Si ce message s affiche à nouveau, contactez le Service (voir chapitre 11 «Contact», page 37). 20 SB15-25-SG-fr-10 Manuel de service pour les installateurs\n21 SMA Solar Technology AG 4 Messages d événements Numéro d événement Message, cause et solution 7347 Fichier incompatible Le fichier de configuration n est pas compatible avec cet onduleur. Assurez-vous que le fichier de configuration sélectionné est compatible avec cet onduleur. Essayez à nouveau d effectuer l importation Format de fichier défectueux Le fichier de configuration ne correspond pas au format demandé ou est endommagé. Assurez-vous que le fichier de configuration sélectionné correspond au format demandé et n est pas endommagé. Essayez à nouveau d effectuer l importation Mauvais droit d accès pour fichier de configuration Vous n avez pas les droits d utilisateur requis pour pouvoir importer un fichier de configuration. Connectez-vous en tant qu installateur. Importez de nouveau le fichier de configuration Démarrage de la transmission d un fichier de configuration Le fichier de configuration est transmis Mise à jour WiFi L onduleur exécute une mise à jour du module Wi-Fi Échec mise à jour WiFi La mise à jour du module Wi-Fi a échoué. Essayez à nouveau d effectuer la mise à jour. Si ce message s affiche à nouveau, contactez le Service (voir chapitre 11 «Contact», page 37) Mise à jour base de données de fuseaux horaires L onduleur effectue une mise à jour de la base de données de fuseaux horaires. Manuel de service pour les installateurs SB15-25-SG-fr-10 21\n22 4 Messages d événements SMA Solar Technology AG Numéro d événement Message, cause et solution 7354 Échec mise à jour base de données de fuseaux horaires La mise à jour de la base de données de fuseaux horaires a échoué. Essayez à nouveau d effectuer la mise à jour. Si ce message s affiche à nouveau, contactez le Service (voir chapitre 11 «Contact», page 37) Mise à jour WebUI L onduleur effectue une mise à jour de son interface utilisateur Échec mise à jour WebUI La mise à jour de l interface utilisateur de l onduleur a échoué. Essayez à nouveau d effectuer la mise à jour. Si ce message s affiche à nouveau, contactez le Service (voir chapitre 11 «Contact», page 37) Défaut de comm. vers le disp. de compteur > Vérifier comm. vers compteur L onduleur ne reçoit aucune donnée du compteur d énergie. Assurez-vous que le compteur d énergie est correctement intégré au même réseau que l onduleur (voir instructions du compteur d énergie). En cas de connexion Wi-Fi : améliorez la qualité de la connexion Wi-Fi (par exemple avec un amplificateur de signal Wi-Fi) ou connectez l onduleur au serveur DHCP (routeur) via Ethernet à 7703 Diagnostic auto > Dysfct. onduleur La cause doit être déterminée par le Service. Contactez le service technique (voir chapitre 11 «Contact», page 37) Lim. puiss. réelle - température L onduleur a réduit sa puissance pendant plus de dix minutes en raison d une température trop élevée. Nettoyez les ailettes et les canaux de refroidissement à l aide d une brosse souple. Assurez-vous que l onduleur est suffisamment ventilé. Assurez-vous que la température ambiante ne dépasse pas 40 C. Assurez-vous que l onduleur n est pas exposé à un rayonnement solaire direct. 22 SB15-25-SG-fr-10 Manuel de service pour les installateurs\n23 SMA Solar Technology AG 4 Messages d événements Numéro d événement Message, cause et solution 8708 Timeout ds comm.pour lim. de puiss. act. Absence de communication avec la commande de l installation. En fonction de la configuration du repli automatique (fallback), soit les dernières valeurs reçues sont conservées, soit la puissance active est limitée au pourcentage paramétré de la puissance nominale de l onduleur. Assurez-vous que la connexion au gestionnaire d installations (Sunny Home Manager, par exemple) est établie correctement et qu aucun câble n est endommagé ni aucun connecteur débranché Timeout ds comm. pour cons. de puiss. réact. Absence de communication avec la commande de l installation. En fonction de la configuration du repli automatique (fallback), soit les dernières valeurs reçues sont conservées, soit la puissance réactive est mise sur la valeur réglée. Assurez-vous que la connexion au gestionnaire d installations (Sunny Home Manager, par exemple) est établie correctement et qu aucun câble n est endommagé ni aucun connecteur débranché Timeout ds communication pour cons. cos-phi Absence de communication avec la commande de l installation. En fonction de la configuration du repli automatique (fallback), soit les dernières valeurs reçues sont conservées, soit le facteur de déphasage est mis sur la valeur réglée. Assurez-vous que la connexion au gestionnaire d installations (Sunny Home Manager, par exemple) est établie correctement et qu aucun câble n est endommagé ni aucun connecteur débranché Code SMA Grid Guard non val. Le code SMA Grid Guard saisi est incorrect. Les paramètres sont encore protégés et ne peuvent pas être modifiés. Saisissez le code SMA Grid Guard correct. Manuel de service pour les installateurs SB15-25-SG-fr-10 23\n24 4 Messages d événements SMA Solar Technology AG Numéro d événement Message, cause et solution 9003 Paramètres de réseau verrouillés Les paramètres réseau sont maintenant verrouillés et ne peuvent pas être modifiés. Pour modifier les paramètres réseau, vous devrez désormais vous connecter avec le code SMA Grid Guard Modification param. réseau impossible > Garantir alimentation DC > Cette erreur peut avoir les causes suivantes : Les paramètres devant être modifiés sont protégés. La tension DC au niveau de l entrée DC est insuffisante pour assurer le fonctionnement de l ordinateur principal. Saisissez le code SMA Grid Guard. Assurez-vous qu au moins la tension de démarrage DC est disponible (la DEL verte clignote, pulse ou est allumée) Interrupt. autotest L autotest (pour l Italie uniquement) a été interrompu. Assurez-vous que le raccordement AC est correct. Relancez l autotest (voir instructions d emploi de l onduleur sur Échec de la synchronisation horaire [x] Aucune information d horaire n a pu être obtenue par le serveur NTP. Assurez-vous que le serveur NTP a été correctement configuré. Assurez-vous que l onduleur est intégré à un réseau local connecté à Internet [Interface]: Réseau fort chargé Le réseau est fortement chargé. L échange de données entre les appareils n est pas optimal ou est fortement retardé. Augmentez les intervalles de requête. Le cas échéant, diminuez le nombre d appareils [Interface]: Réseau surchargé Le réseau est surchargé. Aucun échange de données n a lieu entre les appareils. Diminuez le nombre d appareils sur le réseau. Le cas échéant, augmentez les intervalles de requête de données. 24 SB15-25-SG-fr-10 Manuel de service pour les installateurs\n25 SMA Solar Technology AG 4 Messages d événements Numéro d événement Message, cause et solution [Interface]: Paquets de données défectueux [ok / élevé] Le taux d erreur paquet change. Si le taux d erreur paquet est élevé, le réseau est surchargé ou la connexion au commutateur réseau ou au serveur DHCP (routeur) est perturbée. Solution en cas de taux d erreur paquet élevé : Assurez-vous qu en cas de connexion Ethernet, le câble réseau et les connecteurs réseau ne sont pas endommagés et que les connecteurs réseau sont correctement enfichés. Le cas échéant, augmentez les intervalles de requête de données. Le cas échéant, diminuez le nombre d appareils [Interface]: Etat de la communication devient [Ok / Avertissement / Erreur / Non connecté] L état de la communication au commutateur réseau ou au serveur DHCP (routeur) change. Le cas échéant, un message d erreur est également affiché [Interface]: Connexion en défaut Aucun signal valide sur la ligne réseau. Assurez-vous qu en cas de connexion Ethernet, le câble réseau et les connecteurs réseau ne sont pas endommagés et que les connecteurs réseau sont correctement enfichés. Assurez-vous que le serveur DHCP (routeur) et les éventuels commutateurs réseau signalent un fonctionnement parfait [Interface]: La vitesse de connexion devient [100 Mbit / 10 Mbit] Le débit de transfert de données change. La cause d un état [10 Mbit] peut être un connecteur ou un câble défectueux ou le retrait ou le branchement des connecteurs réseau. Solution pour l état [10 Mbit] : Assurez-vous qu en cas de connexion Ethernet, le câble réseau et les connecteurs réseau ne sont pas endommagés et que les connecteurs réseau sont correctement enfichés. Assurez-vous que le serveur DHCP (routeur) et les éventuels commutateurs réseau signalent un fonctionnement parfait. Manuel de service pour les installateurs SB15-25-SG-fr-10 25\n26 4 Messages d événements SMA Solar Technology AG Numéro d événement Message, cause et solution [Interface]: Le mode duplex devient [Full / Half] Le mode duplex (mode de transmission des données) change. La cause d un état [Half] peut être un connecteur ou un câble défectueux ou le retrait ou le branchement des connecteurs réseau. Solution pour l état [Half] : Assurez-vous qu en cas de connexion Ethernet, le câble réseau et les connecteurs réseau ne sont pas endommagés et que les connecteurs réseau sont correctement enfichés. Assurez-vous que le serveur DHCP (routeur) et les éventuels commutateurs réseau signalent un fonctionnement parfait [Interface]: Charge réseau ok La charge réseau revient dans une plage normale après une forte charge Connexion [Groupe d utilisateurs] via [Protocole] verrouillée Après plusieurs tentatives de connexion infructueuses, la connexion est verrouillée pour une période limitée. La connexion de l utilisateur est bloquée pendant 15 minutes et la connexion Grid Guard pendant 12 heures. Attendez que le temps indiqué se soit écoulé et réessayez de vous connecter Module WiFi défectueux Le module Wi-Fi intégré à l onduleur est défectueux. Contactez le service technique (voir chapitre 11 «Contact», page 37) Impossible d établir une connexion WiFi L onduleur n a actuellement pas de connexion Wi-Fi au réseau sélectionné. Assurez-vous que le SSID, le mot de passe Wi-Fi et la méthode de chiffrement ont été correctement saisis. La méthode de chiffrement est donnée par votre routeur ou votre point d accès Wi-Fi et peut également y être changée. Assurez-vous que le routeur ou point d accès Wi-Fi se trouve à portée et signale un fonctionnement parfait. Si ce message s affiche fréquemment, améliorez la connexion Wi-Fi en utilisant un amplificateur de signal Wi-Fi Connexion WiFi établie La connexion au réseau Wi-Fi sélectionnée a été établie. 26 SB15-25-SG-fr-10 Manuel de service pour les installateurs\n27 SMA Solar Technology AG 4 Messages d événements Numéro d événement Message, cause et solution Connexion WiFi perdue L onduleur a perdu la connexion Wi-Fi au réseau sélectionné. Assurez-vous que le routeur ou le point d accès Wi-Fi est toujours activé. Assurez-vous que le routeur ou point d accès Wi-Fi se trouve à portée et signale un fonctionnement parfait. Si ce message s affiche fréquemment, améliorez la connexion Wi-Fi en utilisant un amplificateur de signal Wi-Fi MAJ communication L onduleur effectue une mise à jour des composants de communication MAJ ordi principal L onduleur effectue une mise à jour des composants de l onduleur Mise à jour terminée L onduleur a terminé la mise à jour avec succès Paramètres de réseau inchangés Il n est pas possible de modifier les paramètres réseau Cod. inst. valide Le code Grid Guard saisi est valide. Les paramètres protégés sont à présent déverrouillés et vous pouvez configurer les paramètres. Après dix heures d injection, les paramètres se verrouillent de nouveau automatiquement Autotest L autotest est en cours d exécution. Manuel de service pour les installateurs SB15-25-SG-fr-10 27\n28 5 Nettoyage de l onduleur SMA Solar Technology AG 5 Nettoyage de l onduleur Endommagement de l onduleur dû à l utilisation de produits nettoyants Si l onduleur est encrassé, nettoyez le boîtier, le couvercle du boîtier, la plaque signalétique et les DEL uniquement avec de l eau claire et un chiffon. Assurez-vous que l onduleur est exempt de poussière, de feuilles ou autres salissures. 28 SB15-25-SG-fr-10 Manuel de service pour les installateurs\n29 SMA Solar Technology AG 6 Contrôle de la présence d un défaut à la terre au niveau de l installation photovoltaïque 6 Contrôle de la présence d un défaut à la terre au niveau de l installation photovoltaïque Si l onduleur affiche les numéros d événement 3501, 3601 ou 3701, il est possible que l installation présente un défaut à la terre. L isolation électrique de l installation photovoltaïque est défectueuse ou insuffisante au niveau de la terre. Danger de mort par choc électrique Un défaut à la terre peut entraîner l apparition de hautes tensions. Touchez les câbles du générateur photovoltaïque uniquement au niveau de l isolation. Ne touchez pas les éléments de la sous-construction et du châssis du générateur photovoltaïque. Ne raccordez pas de strings photovoltaïques avec un défaut à la terre à l onduleur. Destruction de l appareil de mesure par surtension Utilisez exclusivement des appareils de mesure avec une plage de tension d entrée DC d au moins V ou supérieure. Procédure : Effectuez les manipulations suivantes dans l ordre donné pour vérifier s il y a un défaut à la terre au niveau de l installation photovoltaïque. Les paragraphes suivants présentent le déroulement exact des étapes. Vérifiez s il y a un défaut à la terre au niveau de l installation photovoltaïque en mesurant la tension. Si la mesure de la tension n a pas été fructueuse, vérifiez s il y a un défaut à la terre en mesurant la résistance d isolement. Contrôle par mesure de la tension Contrôlez la présence d un défaut à la terre pour chaque string de l installation photovoltaïque en procédant comme suit. Procédure : 1. Danger de mort dû à de hautes tensions Mettez l onduleur hors tension (voir chapitre 2.1, page 6). 2. Mesurez les tensions : Mesurez les tensions entre le pôle positif et le potentiel de terre (PE). Mesurez les tensions entre le pôle négatif et le potentiel de terre (PE). Manuel de service pour les installateurs SB15-25-SG-fr-10 29\n30 6 Contrôle de la présence d un défaut à la terre au niveau de l installation photovoltaïque SMA Solar Technology AG Mesurez les tensions entre le pôle positif et négatif. Si vous détectez la présence des résultats suivants en même temps, l installation photovoltaïque présente un défaut à la terre : Toutes les tensions mesurées sont stables. La somme des deux tensions par rapport au potentiel de terre correspond à peu près à la tension entre le pôle positif et le pôle négatif. En cas de défaut à la terre, localisez le défaut à la terre avec le rapport entre les deux tensions mesurées et éliminez le défaut à la terre. Exemple : lieu du défaut à la terre Cet exemple montre un défaut à la terre entre le deuxième et le troisième panneau photovoltaïque. 3. S il n est pas possible de mesurer le défaut à la terre de manière univoque et que le message reste affiché, effectuez une mesure de la résistance d isolement. 4. Raccordez à nouveau les strings sans défaut à la terre à l onduleur et remettez l onduleur en service (voir chapitre 8, page 34). Contrôle par mesure de la résistance d isolement Si la mesure de la tension ne donne pas d indications suffisantes sur le défaut à la terre, la mesure de la résistance d isolement peut fournir des résultats plus précis. Figure 1 : Représentation schématique de la mesure 30 SB15-25-SG-fr-10 Manuel de service pour les installateurs\n31 SMA Solar Technology AG 6 Contrôle de la présence d un défaut à la terre au niveau de l installation photovoltaïque Calcul de la résistance d isolement La résistance totale attendue de l installation photovoltaïque ou d un string peut être calculée à l aide de la formule suivante : total Pour connaître la résistance d isolement exacte d un panneau photovoltaïque, adressez-vous au fabricant du panneau photovoltaïque ou consultez la fiche technique. À titre informatif, la valeur moyenne de la résistance d un panneau photovoltaïque peut être d environ 40 Mohms pour les panneaux à couche mince et d environ 50 Mohms pour les panneaux photovoltaïques polycristallins et monocristallins (pour en savoir plus sur le calcul de la résistance d isolement, voir l information technique «Résistance d isolement (Riso) d installations photovoltaïques sans séparation galvanique» sur le site Internet Solar.com. Appareils nécessaires : Dispositif adapté pour une déconnexion et un court-circuitage sécurisés Appareil de mesure de la résistance d isolement Un dispositif adapté pour une déconnexion et un court-circuitage du générateur photovoltaïque sécurisés est nécessaire La mesure de la résistance d isolement ne peut être réalisée qu à l aide d un dispositif adapté pour une déconnexion et un court-circuitage sécurisés du générateur photovoltaïque. Si aucun dispositif adapté n est disponible, la mesure de la résistance d isolement ne doit pas être réalisée. Procédure : 1. Calculez la résistance d isolement attendue par string. 2. Danger de mort dû à de hautes tensions Mettez l onduleur hors tension (voir chapitre 2.1, page 6). 3. Installez le dispositif de court-circuitage. 4. Raccordez l appareil de mesure de la résistance d isolement. 5. Court-circuitez le premier string. 6. Réglez la tension d essai. Celle-ci doit se rapprocher le plus possible de la tension système maximale des panneaux photovoltaïques sans la dépasser (voir fiche technique des panneaux photovoltaïques). 7. Mesurez la résistance d isolement. 8. Interrompez le court-circuit. 9. Procédez de la même manière pour les strings restants. Si la résistance d isolement d un string s écarte sensiblement de la valeur théorique calculée, cela signifie que le string présente un défaut à la terre. 10. Ne raccordez à l onduleur les strings dans lesquels vous avez constaté un défaut à la terre qu après avoir éliminé le défaut à la terre. Manuel de service pour les installateurs SB15-25-SG-fr-10 31\n32 6 Contrôle de la présence d un défaut à la terre au niveau de l installation photovoltaïque SMA Solar Technology AG 11. Raccordez à nouveau tous les autres strings à l onduleur. 12. Remettez l onduleur en service (voir chapitre 8, page 34). 13. Si l onduleur continue d afficher une erreur d isolement, contactez le Service (voir chapitre 11 «Contact», page 37). Dans certains cas, le nombre de panneaux photovoltaïques existants n est pas adapté à l onduleur. 32 SB15-25-SG-fr-10 Manuel de service pour les installateurs\n33 SMA Solar Technology AG 7 Ouverture de l onduleur 7 Ouverture de l onduleur Si vous devez impérativement ouvrir le couvercle du boîtier de l onduleur pour effectuer des réparations ou remplacer des composants, procédez comme suit. Endommagement du joint du couvercle du boîtier en raison du gel Si vous ouvrez le couvercle du boîtier quand il gèle, le joint pourra être endommagé. De l humidité peut en effet pénétrer dans l onduleur. N ouvrez l onduleur que si la température ambiante est d au moins 5 C. Si vous devez ouvrir l onduleur quand il gèle, éliminez tout d abord la glace qui a pu s accumuler sur le joint du couvercle (par exemple en la faisant fondre avec de l air chaud). Respectez pour cela les consignes de sécurité correspondantes. Procédure : 1. Danger de mort dû à de hautes tensions Mettez l onduleur hors tension (voir chapitre 2.1, page 6). Attendez 5 minutes jusqu à ce que les condensateurs soient déchargés. 2. Pour éviter que de l eau ou de la poussière ne pénètre à l intérieur de l onduleur, nettoyez et séchez le couvercle avant le démontage. 3. Dévissez les 4 vis du couvercle du boîtier avec un tournevis Torx (TX25) et mettez-les soigneusement de côté. 4. Retirez le couvercle du boîtier avec précaution. 5. Endommagement de l onduleur par une décharge électrostatique Les composants à l intérieur de l onduleur peuvent être endommagés de manière irréversible par des décharges électrostatiques. Reliez-vous à la terre avant de toucher un composant. 6. Effectuez les réparations ou le remplacement de composants. 7. Replacez le couvercle avec les 4 vis et fixez-le. 8. Serrez les 4 vis en croix avec un tournevis Torx (TX25 ; couple de serrage : 6 Nm). 9. Remettez l onduleur en service (voir chapitre 8, page 34). Manuel de service pour les installateurs SB15-25-SG-fr-10 33\nManuel de service SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL\nManuel de service SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-12TL-20-SG-fr-12 Version 1.2 FRANÇAIS Dispositions légales SMA Solar Technology AG Dispositions légales\nManuel système MEDIUM VOLTAGE POWER STATION 500SC / 630SC / 800SC / 900SC / 1000 1SC / 1000 2SC / 1250SC / 1600SC / 1800SC / 2000SC\nManuel système MEDIUM VOLTAGE POWER STATION 500SC / 630SC / 800SC / 900SC / 1000 1SC / 1000 2SC / 1250SC / 1600SC / 1800SC / 2000SC MVPSCPXT-SH-fr-13 101975-00.01 Version 1.3 FRANÇAIS Dispositions légales\nInstructions d emploi SUNNY BOY 1.5 / 2.5\nInstructions d emploi SUNNY BOY 1.5 / 2.5 SB15-25-BE-fr-10 Version 1.0 FRANÇAIS Dispositions légales SMA Solar Technology AG Dispositions légales Les informations contenues dans ce document sont la propriété\nAppareil pour le contrôle de la puissance des installations photovoltaïques POWER REDUCER BOX Manuel d utilisation REDUCERBOX-BA-fr-16 98-0018816 Version 1.6 FR SMA Solar Technology AG Table des matières\nInformation technique Interface Modbus pour SMA CLUSTER CONTROLLER\nInformation technique Interface Modbus pour SMA CLUSTER CONTROLLER ClusterController_Modbus-TI-fr-17 Version 1.7 FRANÇAIS Dispositions légales SMA Solar Technology AG Dispositions légales Les informations


Artisan maçon à Longueil Sainte Marie tel: 03.59.28.31.09\nArtisan maçon Longueil Sainte Marie 60126\nArtisan Luc vous accompagne dans la réalisation de votre projet de maçonnerie à Longueil Sainte Marie\nArtisan Luc et son équipe œuvrent pour la restauration du patrimoine et des bâtiments anciens à Longueil Sainte Marie et dans tout le 60126. Notre entreprise est spécialisée dans la rénovation des bâtiments classés ou non. Nos maçons travaillent avec les méthodes d’aujourd’hui dans le respect des matériaux anciens pour permettre aux bâtiments anciens de Longueil Sainte Marie de perdurer dans le temps. Nos artisans connaissent bien leur région et sont donc aptes à prendre en main les travaux de restauration, pour vous conseiller et pour garder l’esprit traditionnel. N’hésitez pas à nous contacter pour demander un devis ou avoir plus de renseignements.\nArtisan Luc : Vos travaux de maçonnerie entre de bonnes mains à Longueil Sainte Marie\nArtisan Luc : Des maçons aguerris pour la construction de murs et murets à Longueil Sainte Marie\nArtisan Luc est une entreprise qualifiée et doté d’une grande expérience en matière de BTP. Ainsi, vous pouvez tranquillement nous confier la construction de vos murs et murets quels que soient les matériaux à travailler (béton, pierres, briques…). Nos artisans pourront également apporter des touches de personnalisation à vos constructions pour augmenter leur attrait visuel. Clôture, murs de façade, murets de jardin ou allées… nos constructions sont solides, fiables et attrayantes. Si vous souhaitez bénéficier d’un service de qualité pour vos travaux de maçonnerie à Longueil Sainte Marie, n’hésitez pas à nous contacter au plus vite.\nArtisan Luc et les travaux de maçonnerie dans la ville de Longueil Sainte Marie et ses environs\nArtisan Luc et le travail de pose de dalle de béton dans la ville de Longueil Sainte Marie et ses environs\nÀ Longueil Sainte Marie, votre entreprise de bâtiment tous corps d'état Artisan Luc réalise vos travaux dans le respect des règles et des normes en vigueur. Nos délais sont tenus et les interventions sont soignées. Qu'il s'agisse de travaux neufs ou de rénovation, les maçons de l'entreprise vous proposent des prestations de qualité adaptées à vos besoins et à votre budget. Artisan Luc vous fait part de son savoir-faire dans les travaux de maçonnerie suivants : -\tFondations -\tDalle béton -\tTerrasse -\tExtension maison -\tPose de murs et murets -\tApplication de crépis et d'enduits -\tRestauration de bâtiments -\tTravaux de peinture -\tRemise en état de façades -\tRéparation des épaufrures maçonnées -\tTraitement des fissures Ce ne sont là que quelques exemples des services que nous proposons. Demandez vos devis pour plus d’informations.\nL’entreprise Artisan Luc et son équipe de maçons pour la création de vos pièces intérieures à Longueil Sainte Marie\nArtisan Luc est votre meilleur contact pour la création de vos chambres, salon, cuisine, salle de bain ainsi que toutes les autres pièces de loisirs que vous souhaiterez posséder. Nos maçons disposent de connaissances et de toute l’expérience nécessaires pour la conception de vos pièces que ce soit dans un style moderne ou traditionnel. Nos artisans savent effectuer des calculs précis afin d’éviter que votre parquet soit en traviole. Ainsi, n’attendez pas pour faire appel à nos services pour garantir la réussite de votre chantier à Longueil Sainte Marie. Vous ne serez que satisfait de nos travaux.\nMaçon Longueil Sainte Marie\nBéton désactivé Longueil Sainte Marie Béton imprimé Longueil Sainte Marie Entreprise de terrassement Longueil Sainte Marie Maçon toit terrasse, toit plat Longueil Sainte Marie Béton décoratif Longueil Sainte Marie Pose et changement grillage et clôture Longueil Sainte Marie Entreprise de maçonnerie Longueil Sainte Marie


Rules - Le règlement\nSujet: Rules - Le règlement Mer 21 Déc - 21:10\nBonjour ou bonsoir, suivant quand est-ce que vous lisez ce message!\n★ Le Pseudo ★\nIl est possible de réserver un avatar, mais pas plus d'une semaine. Nous estimons qu'en sept jours, vous avez largements le temps de remplir la fiche de votre personnage. Si jamais vous avez besoin d'un délai supplémentaire, nous ne sommes pas des monstres et n'avons pas de raison de refuser! Par contre, si une autre personne veut le même Avatar, il lui est possible de remplir également une fiche. Celle qui sera la mieux écrite sera sélectionnée. N'oubliez pas que ce n'est pas une course, prenez votre temps pour l'écrire. Ce n'est pas la rapidité que nous allons juger, mais la qualité. Idem si il s'agit d'un scénario: Si deux personnes veulent le même personnage, c'est la meilleure fiche qui l'emportera. Si l'une des deux personnes finit sa fiche avant l'autre, il restera 3 jours à celle qui n'a pas terminé. Si au bout des trois jours, la fiche n'est toujours pas finie, le personnage reviendra évidemment à celui qui a fini le premier.\n★ Les Double Comptes ★\nLes doubles comptes sont autorisés. Vous aurez le droit de jouer quatre personnages en tout, avec l'accord du Staff. Si vous voulez jouer d'autres personnages, il faut assumer. Ne prenez pas d'autres comptes pour abandonner le tout premier que vous avez eu. Tous doivent obligatoirement rester actifs pour la bonne marche du forum.\nSi vous voulez un DC, n'oubliez pas de faire une demande dans la partie prévue a cet effet ici. Attention, si votre personnage initial (de votre 1er compte) est un humain, vous devrez obligatoirement choisir un autre groupe pour votre second personnage (vampire, loup garou, hybride, sorcier).\n★ La Signature ★\nDEUXIÈME ETAPE → LA PRÉSENTATION\nEn ce qui concerne les postes vacants, il vous suffit de vous inspirer de l'histoire écrite dans la fihe du personnage que vous avez choisi. Attention, ne "copiez/collez" pas ce que le Staff ont écrit dans la fiche PV. Nous devons vous juger sur votre propre écriture et il est important de savoir si vous avez réussi à cerner votre futur personnage et à vous l'appropier. Donc, le fait d'écrire l'histoire, le caractère et la physique avec vos mots est important.\n★ Une fois Validé... ★\n★ Les Sujets ★\nLes sujets violents ou "Hot" sont autorisés, mais comme on ne sait jamais l'âge de la personne qui peut lire, merci de mettre dans le signaler dans le titre de votre Rp comme ceci: [Hot] - [Violent]. Pour le code...Dites nous votre dessin animé Disney préféré!\n★ Les Absences ★\n★ Le Respect ★\n★ Les Pubs ★\nFaire de la publicité pour des forum ou autre est autorisée seulement dans partie prévue exprêt pour cela. Si jamais vous recevez de la pub par Mp, n'hésitez pas à nous prévenir.


◆ Librairie Trois Plumes ◆ Bibliophilie ◆ Livres anciens et modernes ◆: Florian - Numa Pompilius - 1786 - 2 volumes reliés par Bozerian\nFlorian - Numa Pompilius - 1786 - 2 volumes reliés par Bozerian\nJean-Pierre Claris de Florian, Numa Pompilius.\nParis, Didot l'aîné, 1786. 2 volumes in-12, 240p & 269-p\nSeconde édition de cet ouvrage divisé en 12 livres, orné de 13 gravures (dont un frontispice). Le première édition est parue la même année. En écrivant ce texte, Florian voulut "concurrencer" le Télémaque mais ce fut un échec.\nReliure signée Bozerian (reliure légèrement postérieure), plein veau glacé havane, dos lisse orné, pièces de titre et tomaison maroquin noir, roulette d'encadrement sur les plats, tranches dorées. Petits frottis, un petit manque sur une coiffe, mors supérieurs affaiblis. Papier bien conservé, légèrement jauni sur le tome 1.\nLibellés : 1786, Bozerian, Florian, Livres vendus (archives), Numa Pompilius, reliure signée


Dans la famille des meubles intelligents, on retrouve le célèbre canapé lit convertible, l’armoire-lit escamotable ou encore les tables modulables extensibles… Celui qui nous permet d’optimiser notre espace de vie comme notre bien-être au travail surprend toujours par son côté innovant. Le fauteuil de bureau relaxant à options est devenu un véritable bijou de technologie… Entièrement personnalisable, il est le meilleur allié pour prendre soin de notre corps et de notre vie professionelle !\nLes caractéristiques d’un fauteuil de bureau relax idéal\nAfin d’allier travail et bien-être, il est indispensable d’utiliser un matériel fonctionnel. Parce que vous l’utilisez quotidiennement et parce qu’il joue directement sur votre corps, votre fauteuil de bureau doit vous permettre d’adopter une posture adéquate pour votre santé et vous offrir une excellente qualité d’accueil. Il est donc recommandé d’opter pour un fauteuil de bureau ergonomique.\nPour bien choisir votre modèle, retenez tout d’abord que tous les fauteuils de bureau ne se valent pas. Il existe en effet des écarts de qualité importants d’un produit à l’autre. Nous vous invitons à bien comparer les caractéristiques des différents fauteuils de bureau relaxants avant d’opter pour un produit.\nil assure un meilleur maintien des bras lorsqu’il est équipé d’accoudoirs,\nS’il est possible de trouver un fauteuil de bureau relax dont les atouts sont similaires à ceux d’un fauteuil relax de salon, la situation inverse ne s’applique pas. Le fauteuil de bureau relax présente effectivement des options complémentaires adaptées spécifiquement aux usages de bureau :\nL’option hauteur réglable : elle vous permettra d’adopter une position confortable quelle que soit la hauteur de votre plan de travail ;\nL’option système basculant : parce qu’il permet au dossier de suivre les mouvements de votre dos, ce système est indispensable à partir du moment où vous travaillez sur votre fauteuil plus de trois heures par jour ;\nL’option assise et dossier rembourrés : cette option est essentielle pour un meilleur confort ;\nL’option accoudoirs : les accoudoirs sont importants car ils permettent de supporter vos avant-bras et d’adapter ainsi le positionnement de vos épaules. Ils sont gage d’une véritable économie de fatigue au niveau de vos membres supérieurs. Les accoudoirs peuvent aussi être rembourrés ;\nL’option pieds en étoile : ce sont ces pieds en étoile qui assurent l’équilibre du fauteuil. Ils permettent également d’optimiser la rotation du siège. Equipés de roulettes, ils facilitent les déplacements au sein de votre espace de travail.\nSi le confort est un critère primordial de choix, l’esthétisme du fauteuil de bureau relaxant contribue à rendre l’objet agréable à tous les niveaux. Des déclinaisons de couleurs, de matériaux et d’apparences très diversifiées permettent aujourd’hui à un public de jeunes comme de moins jeunes professionnels de trouver le fauteuil de bureau relax idéal pour leur espace de travail.\nDevenez également incollable sur les caractéristiques de l’armoire-lit.\nChoix des couleurs qui aident à dormir\nÉtude du sommeil à travers le monde\nPollution et sommeil : influences et solutions


CLM Aiton / Massigneu de Rives / Bourg en Bresse - Lac Alliance Cycliste\nCLM Aiton / Massigneu de Rives / Bourg en Bresse\nPar AlexM 4 avril 2017 Route 0 Commentaire\nUn podium de plus pour les castors !\nLes castors étaient encore une fois sur tous les fronts en ce dernier week-end du mois de mars. On retrouve David Rebeyrolle et Patrick Morin au contre la montre d’Aiton, Sylvain Oskwarek et Alex Maingot à Massigneu de Rives et enfin Alfred Balducci et Sébastien Tafer au critérium de Bourg en Bresse.\nBonne reprise pour Patrick et David !\nSur le contre la montre d’Aiton Patrick et David n’ont pas démérité et repartent avec un top 10 pour Patrick qui prend la 6e place de sa catégorie. David termine à la 11e place ! Joli tire groupé !\nAlex en reprise manque de chance et Sylvain encore en rodage se prépare …\nAlex et Sylvain était engagés au grand prix du lit au roi à Massigneu de Rives dans l’ain. Sur un circuit comprenant une jolie bosse et de longues lignes droites, les échappées peinent à se former et à prendre du champs. Pour Alex c’est la première course de la saison et au bout de seulement 20 kilomètres de course un problème technique sur sa roue arrière l’obligera à mettre pied à terre. Il repartira en compagnie du peloton mais avec un tour de retard et ne disputera pas ses chances. De son côté Sylvain reste prudent au sein du peloton pour sa deuxième course seulement de la saison. Malgré quelques tentatives, il terminera dans le peloton !\nAlfred s’offre le podium ! Sébastien chute dans le final !\nAlfred et Sébastien étaient au départ du critérium de Bourg en Bresse. Toujours bien placé à l’avant du peloton (notre photo) ils réalisent une très belle course ! Dès le début ils se glissent tous les deux dans une échappée qui malheureusement sera reprise par le peloton. Un contre de deux coureurs réussira à prendre du champs sur un peloton qui n’abdique pas. Dans le final à seulement 300m de la ligne une grosse chute jette au sol Sébastien qui semblait bien placé pour l’emballage final… Alfred lance le sprint et vient prendre une très belle 2e place sur le boyau du seul échappé qui est parvenu à résister à son retour ! Il prend donc une très belle 2e place !\nUn grand bravo à Alfred pour ce joli podium qui vient couronner un début de saison en fanfare !\n"De bonnes sensations, quel dommage cette chute car je pense que le top 10 j'y etais !!"


Cela fait 28 ans que le grand public ignorait l'existence de cet add-on pour la Game Boy... Work Boy a été finalement découvert, un objet capable d'octroyer des fonctions supplémentaires à la console portable, comme une calculatrice, un répertoire et plus encore !\nEnregistré officiellement par Nintendo of America en 1992, l'accessoire Work Boy a été observé par plusieurs médias au CES avant de finalement disparaitre de la circulation. Elaboré au Royaume-Uni par Source Research and Development, cet accessoire qui devait être produit aux États-Unis était programmé pour la fin 1992. Son prix de 89$ était presque aussi élevé que la console à l'époque, raison vraisemblable de sa mise au placard...\nCe Work Boy n'était rien de plus qu'un clavier qui se connectait à la console via le câble de liaison et donnait accès à 12 applications dont un carnet d'adresses, le répertoire et la calculatrice.\nIl ne suffisait pas de connecter le petit clavier à la Game Boy pour que cela fonctionne car une cartouche avec le logiciel approprié était nécessaire. Grâce à une fuite récente dont Nintento a été victime plus tôt cette année, il a été possible d'obtenir une copie du logiciel en ligne et de la sauvegarder dans une cartouche vide, permettant à l'accessoire de fonctionner. En résulte une vidéo, en anglais, qui vous en dira plus...


Accueil > Actualité > Concerts > Actualité de Dadju > Dadju annonce un concert au Parc des Princes, le premier depuis 2010\nmardi 12 novembre 2019 18:20\nSurprise ! Alors qu'il jouera à l'AccorHotels Arena de Paris le 29 novembre, Dadju vient d'annoncer un concert au Parc des Princes, le 7 juin 2020. Il sera le premier artiste à se produire dans l'enceinte du PSG depuis Green Day en 2010.\nComme son frère Gims, Dadju passe à la vitesse supérieure et s'attaque aux stades. Alors qu'il s'apprête à donner un concert complet à l'AccorHotels Arena de Paris le 29 novembre, le chanteur vient d'annoncer un concert au Parc des Princes, le dimanche 7 juin prochain. Une consécration pour l'artiste nommé aux derniers NRJ Music Awards mais aussi une surprise pour le public. En effet, l'enceinte du PSG, dans laquelle ont joué Michael Jackson, U2, Prince, Johnny Hallyday ou les Rolling Stones, n'a plus accueilli de concerts depuis Green Day en juin 2010. Dix ans plus tard, Dadju viendra donc mettre un terme à cette longue pause musicale. Dans une vidéo teaser, on voit la star se promener dans les allées du Parc. Vêtu d'un maillot du PSG portant son nom et la date du concert, Dadju s'apprête donc à fouler la pelouse, tout comme les stars du ballon rond qu'il supporte.\nLe Parc du Prince Dadj\nCe concert signe donc la véritable consécration du frère de Gims. A seulement 28 ans, Dadju peut se targuer d'avoir touché les étoiles dès ses débuts en solo. Porté par les tubes "Bob Marley", "Reine" ou "Jaloux", son premier album "Gentleman 2.0" s'est écoulé à plus de 650.000 exemplaires, streaming inclus, signant la troisième meilleure vente de 2018. Il devrait faire aussi bien avec son deuxième album "Poison", attendu ce vendredi et qui contiendra les singles "Compliqué" et "Ma vie" mais aussi des duos avec Nekfeu ou Koba LaD. S'il aura de la concurrence ce jour-là, avec la sortie des nouveaux albums de Céline Dion ("Courage") et Jean-Louis Aubert ("Refuge"), Dadju pourrait bien s'emparer du trône grâce à sa popularité sur les services de streaming. A suivre !\n#LeParcDuPrinceDadj 🏟Dimanche 7 Juin 2020.Ouverture des billetteries, vendredi 10h pic.twitter.com/1WHOPiixld


Le Sourire de Lila – Association\nAidez Lila en donnant à notre association par Paypal afin qu'un jour elle puisse vivre le plus normalement possible. Les dons sont les seules ressources nous permettant de réaliser nos objectifs.\nVous pouvez faire un don à l'institut IMAGINE afin d'aider directement l'institut qui suit Lila à obtenir les ressources nécessaires à la recherche des maladies génétiques (reçu fiscal pour une réduction d'impôts).\nPour les dons importants, afin d'éviter des frais inutiles, merci de privilégier les chèques adressés à l'ordre de l'association "Le sourire de Lila" (sans reçu fiscal) ou à l'ordre de "L'institut Imagine" (avec reçu fiscal) et de l'envoyer au siège social de notre association : 32 avenue Paul Valéry - 83980 LE LAVANDOU.\nPour toutes questions ou besoin de justificatifs, n'hésitez pas à nous contacter via la rubrique contact.\nNous avons créé cette association...\nL'association "Le sourire de Lila" a été créée dans le but:\n- d'aider financièrement la recherche dans le domaine des maladies auto inflammatoires similaires à celle de notre fille\n- de soutenir les familles d'enfants atteints de ce type de pathologies (renseignements, prise en charge des frais liés à la maladie ...)\n- d'apporter un peu de bonheur dans la vie de ces enfants\nBonjour, je suis Lila et je vous raconte mon histoire...\nLa première année de vie de Lila a été ponctuée de nombreux allers et retours chez divers médecins dans la région Toulousaine.\nLila enchaînait les infections ORL (otites, angines,...) et attrapait tous les microbes qui passaient, c'était ce que l'on nous disait... Lila avait de manière répétée des fièvres inexpliquées et ne tardait pas à faire ses premières convulsions... Lila avait un an et demi lorsque nous avons déménagé dans la région de Draguignan (Var).\nA ce moment-là, les fièvres de Lila se sont intensifiées dépassant régulièrement les 41°C durant entre 5 et 10 jours, revenant exactement tous les 15 jours... Les convulsions devenaient régulières et les douleurs étaient plus facilement identifiables... Les pédiatres du CH Draguignan nous ont donné tous les diagnostics possibles (intolérance au lactose, faible immunité,...) pour expliquer ses hospitalisations...\nPuis un jour, après avoir un peu bousculé les médecins, on nous lâche ''c'est un syndrome Marshall, on va donner des corticoïdes''... On se renseigne, on se rassure aussi, on se dit que nous ne sommes pas fous et que notre fille est bien malade... De l'autre côté, on se dit qu'un syndrome Marshall n'a rien de grave et qu'un jour il s'en ira comme il est venu... Manque de chance les corticoïdes, qui faisaient très bien effet au début, ont progressivement arrêté d'être efficaces et notre fille est ''sortie du tableau Marshall''... Lila a alors débuté un suivi sur Nice, non sans mal car le CH Draguignan préférait la garder, soignant à cette époque un ''Marshall atypique''... Au bout de quelques mois, la spécialiste qui suivait Lila sur Nice a décidé de contacter les centres de recherche, elle pensait que Lila avait une maladie qu'elle n'était pas en mesure de diagnostiquer... La maladie de Lila devenait de plus en plus handicapante, entraînant des douleurs intenses (persistantes entre les poussées se rapprochant de la Polyarthrite juvénile), une grosse fatigue et altération de son état général... Lila ne répondait plus aux différents antipyrétiques (paracétamol, ibuprofène, corticoïdes,....).\nElle a développé également une hypersensibilité à la chaleur, ne grelotte jamais et semble ressentir que très peu le froid. Elle prend par exemple ses bains à une température inférieure à 30°C et semble réellement gênée par une température supérieure...\nEn octobre 2016, Lila a commencé un suivi à l'institut des maladies génétiques "IMAGINE" de l'hôpital Necker qui nous a permis de faire une analyse génétique (300 gênes sur 25 000) mais également d'essayer de nombreux traitements par injections ou perfusions (biothérapies).\nEn 2018, une mise en évidence d'une mutation du récepteur 1 du gêne TGFBeta sur le panel des déficits immunitaires (Pr PICARD). Après réanalyse, il s'agirait d'un polymorphisme courant dans la population.\nEn janvier 2019, le Dr Bader-Meunier, spécialiste qui suit Lila, nous informe qu'aucun laboratoire au sein d'Imagine n'est susceptible de faire progresser davantage la recherche génétique. Elle demande un Séquençage Nouvelle Génération (NGS) du panel auto-inflammatoire auprès du laboratoire du Pr TOUITOU (MONTPELLIER). Il se révélera négatif.\nL'institut IMAGINE a reçu fin 2018, un appareil permettant de sequencer l'ADN à haut débit (NovaSeq). En mai 2019, Lila et nous, ses parents, avons été prélevés afin qu'un exome familial soit réalisé (la totalité des 25 000 gênes). D'après le directeur de l'institut Imagine, la probabilité d'identifier le gêne responsable de la pathologie de Lila est de 45%. Nous aurons les résultats lors de notre rendez vous en novembre 2019.\nA ce jour, le quotidien de Lila est toujours rythmé par les hospitalisations et les essais de traitements à répétition qui ne sont pas efficaces à long terme. Les poussées inflammatoires sont de plus plus intenses ce qui entraînent le recours à des traitements de plus en plus fort.\nNous souhaitons remercier l'ensemble de nos partenaires qui participent activement à la vie et au combat menés par "Le sourire de Lila".


Les risques d’infection seraient minces - Faits divers - Le Progrès de Coaticook\nCoaticookois piqué par une seringue souillée\nJonathan Champagne est beaucoup moins inquiet aujourd’hui qu’il y a quelques jours, lui qui a été piqué par une seringue souillée de sang lors d’une séance de magasinage au Carrefour de l’Estrie, le week-end dernier.\nLes autorités médicales auraient en effet été très rassurantes quant à la possibilité que le Coaticookois soit infecté par le VIH. «On me dit que les chances d’infection sont vraiment minimes. J’aurai les résultats officiels des tests dans six mois seulement, mais je suis confiant de ne rien avoir attrapé», a-t-il laissé entendre.\nRappelons que M. Champagne a subi sa piqûre samedi matin (21 janvier) alors qu’il essayait une paire de jeans, au magasin Hart.\nAprès avoir alerté les policiers et la direction du magasin, M. Champagne s’est rendu au Centre de santé et de services sociaux de la MRC de Coaticook pour une série de vaccins préventifs. Il en a été quitte pour quelques moments d’inquiétude et une facture de 1300 $ en médicaments. «Heureusement que mes assurances de travail en paient une bonne partie», a-t-il indiqué.\nUn cinquième cas?\nLa mésaventure de Jonathan Champagne a rapidement fait boule de neige en début de semaine à travers les médias régionaux.\nSa sortie publique a peut-être permis d’ouvrir une boîte de Pandore, puisqu’une employée du magasin Hart a affirmé que le cas de M. Champagne était le cinquième à survenir depuis quelques semaines. Selon une entrevue diffusée à TVA Sherbrooke, la jeune femme a soutenu que la direction avait demandé aux employés de taire les incidents. «On ne parle pas d'un ou deux cas, mais bien de quatre ou cinq seringues. Ça m'écoeure de voir qu'on a essayé de cacher l'affaire au lieu de prendre des précautions pour la sécurité de la clientèle. J'appelle ça de la négligence», a lancé le père de famille de 29 ans.\nPendant que ses messages au bureau-chef du magasin (bientôt fermé à Sherbrooke) restent sans réponse, M. Champagne étudie la possibilité d'un recours en justice pour compenser ses pertes de revenus. «J'ai déjà manqué quelques journées de travail à cause de cette histoire et c'est un accident qui aurait pu être évité, sachant qu'il y avait eu plusieurs cas avant moi. Je n'ai pas l'intention de lâcher le morceau», a-t-il prévenu.\nQuant à la fameuse paire de jeans dans laquelle a été retrouvée la seringue, sachez qu'elle a finalement été achetée par Jonathan Champagne, malgré tous les inconvénients qu'elle lui a fait vivre. «J'étais très confortable dans le pantalon et le prix n'était pas très élevé. Je considère avoir fait un bon achat... même s'ils auraient peut-être pu me la donner», a-t-il lancé avec une touche d'humour.


OUESTJOB.COM - REGIONSJOB.COM - Agence API\nHelloWork - Saint-Herblain\nMis à jour le 05/03/2019 - Informations validées par API\n02 40 92 20 00 Ecrire\nFiliale du groupe Télégramme Développement, HelloWork édite les plateformes emploi et recrutement Bdmjob.com, Cadreo.com, Jobijoba.com, Regionsjob.com et Parisjob.com; les plateformes dédiées à la formation professionnelle MaFormation.fr et Bdmskills.com; le Blogdumoderateur.com pour les professionnels du web. Filiale : Diplomeo (solution digitale pour accompagner les bacheliers dans leurs recherches de formations).\nHelloWork développe également des solutions RH pour recruteur et candidat : CVCatcher, logiciel RH de captation de CV ; JAI, solution de chatbots spécialisée dans le recrutement ; Talent Detection, solution de gestion de candidatures et Talentplug, solution de multidiffusion d’offres d’emploi et de stages.\nLa société rennaise est actionnaire de référence pour : Aladom, spécialiste emploi/recrutement pour les services à la personne et jobbing et Staffman, plateforme collaborative qui met en relation les ESN avec des candidats.\nAdresse : 4 rue Vasco de Gama - Parc Atlantis Bât H, 44800 Saint-Herblain\nTéléphone : 02 40 92 20 00\nEmail : abazire@hellowork.com\nDirecteur-trice général-e adjoint-e / délégué-e


Exploration Midland annonce un placement privé | Midland Exploration\nMontréal, le 14 avril 2015. Exploration Midland inc. (« Midland » ou la « société ») (TSX-V: MD) a le plaisir d’annoncer son intention de réaliser un placement privé d’unités de la société (les «unités») au prix de 0,70 $ par unité auprès d’investisseurs institutionnels (le «placement privé»). Chaque unité sera composée d’une action ordinaire (une «action ordinaire») et d’un bon de souscription (un «bon de souscription»). Chaque bon de souscription conférera à son porteur le droit d’acquérir une action ordinaire supplémentaire au prix de 1,15 $ au cours des 36 mois qui suivront la date d’émission.\nMidland affectera le produit du placement privé au financement de son plan d’exploration et ainsi que pour ses dépenses corporatives.\nLa clôture du placement privé proposé est conditionnelle à la préparation de la documentation standard et à l’obtention de l’approbation des autorités de réglementation, y compris celle de la Bourse de croissance TSX. La clôture est prévue vers le 4 mai 2015. En vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, les titres devant être émis dans le cadre du placement privé proposé seront assujettis à une période de détention de quatre mois.


Ébranlement prolongé, mouvement en sens opposés. L'agitation du navire était violente. Il ne peut supporter l'agitation du cheval. L'agitation de la voiture lui fait mal. L'agitation de la mer. L'agitation des flots. L'agitation des nerfs. Il se dit particulièrement, en Médecine, d'Un mouvement continuel et fatigant du corps, occasionné par un grand malaise, par une grande inquiétude d'esprit. L'agitation prolongée de ce malade est un symptôme fâcheux. Il se dit figurément Du trouble, de l'inquiétude pénible que les passions causent dans l'âme. Être dans une grande agitation d'esprit. L'amour, la haine, le désir, la crainte, causent différentes agitations dans l'âme. Il y a une grande agitation, grande agitation dans les esprits. Calmer l'agitation des esprits. Il se dit également Du trouble qui règne dans une assemblée, parmi le peuple, etc., et qui se manifeste par des mouvements inquiets. Il y avait de l'agitation dans l'assemblée. L'agitation était à son comble. Il y a de l'agitation parmi le peuple.


Yunlu - Suivi de Colis | 15TRACK\nEffectuez facilement votre suivi Yunlu en quelques secondes avec 15TRACK. Notre outil de suivi vous permet d'obtenir les dernières informations sur votre colis, notamment son statut d'expédition et sa localisation actuelle. Tapez votre numéro de suivi Yunlu pour commencer et voyez à quel point nous facilitons le suivi de votre envoi !\nÀ Propos de Yunlu\nYunlu est un transporteur spécialiste de la livraison assez significatif. Le groupe offre des services de logistique et livrent des colis aux particuliers et aux professionnels. Ils expédient principalement des commandes localement mais proposent également des options d'expédition internationale. Avec de nombreuses années d'expérience dans l’envoi de colis, Yunlu a effectué des milliers de livraisons pour le compte de multiples commerçants et fabricants. Pour en savoir plus à leur sujet, vous pouvez effectuer une recherche sur leur site Web.\nService Client Yunlu\nYunlu fournit un service d'assistance client par téléphone et par e-mail. 15TRACK n'offre pas directement de service client pour toute question relative au suivi Yunlu. Si vous avez des questions ou des problèmes concernant votre colis, veuillez visiter le site Web de Yunlu pour trouver toutes les coordonnées du service client.\nFormat du numéro de suivi Yunlu\nChaque transporteur utilise un format spécifique pour son numéro de suivi. Dans le cas de Yunlu, les numéros de suivi comprennent généralement une combinaison de lettres et de chiffres. Plusieurs formats existent et peuvent varier. Veuillez trouver ci-dessous quelques exemples de format de numéro de suivi Yunlu :\nSi vous avez un numéro de suivi Yunlu, vous pourrez facilement suivre vos colis Yunlu sur 15TRACK.\nContrôlez votre suivi Yunlu\nUtiliser plusieurs sites Web pour suivre vos colis ou vos envois peut être chronophage. Avec 15TRACK, vous pouvez désormais rendre le processus de suivi Yunlu plus facile à gérer et gagner un temps précieux. Notre outil de suivi des colis en ligne vous aide en fournissant des mises à jour immédiates sur tous vos colis, quel que soit l'expéditeur. Il vous suffit de saisir votre numéro de suivi Yunlu sur notre site.\nObtenez des mises à jour en temps réel sur votre colis Yunlu\nAu lieu d'appeler ou d'envoyer un e-mail au transporteur chaque fois que vous avez besoin d'une information sur votre colis, utilisez tout simplement le service de 15TRACK ! Notre outil de suivi des colis vous évitera beaucoup de peine en vous fournissant des mises à jour en temps réel. Vous n'avez plus besoin d'attendre des heures pour obtenir une réponse par e-mail ou appeler Yunlu à une heure précise (encore plus difficile pour les transporteurs internationaux et les différences de fuseau horaire). Avec votre numéro de suivi Yunlu, obtenez des informations instantanément !\nVous recherchez probablement plusieurs informations sur votre colis Yunlu et vous avez besoin de les avoir toutes sur la même page ? Bonne nouvelle, 15TRACK fournit le statut de livraison, l'emplacement et la date de livraison estimée de votre colis. Il suffit d'un seul clic pour obtenir des informations de suivi complètes sur une seule et même page. Essayez de saisir votre identifiant de suivi dès maintenant !\nComment suivre mon colis Yunlu ?\nPour suivre les colis Yunlu, il vous suffit de récupérer votre numéro de suivi Yunlu et de le saisir dans notre outil de suivi en ligne. Nos serveurs rapides se connecteront aux services du transporteur et vous fourniront les dernières informations concernant votre colis. Suivez les colis en ligne maintenant avec 15TRACK !


Glamping, zoo et nature ! - Bonjour Nature\n226 $ par personne, en occupation double, plus taxes\nÀ partir de 226 $\nOffrez-vous l’escapade parfaite pour vivre une expérience unique! Installez-vous confortablement dans une yourte tout équipée en forêt et faites des découvertes nature surprenantes en randonnée et dans un zoo qui est un refuge d’animaux.\nÀ partir de 226 $ par personne, en occupation double, plus taxes\nProfitez de votre accès au parc régional de la forêt Ouareau, secteur le Massif, pour une randonnée exceptionnelle. Entre rivière et grande nature, les sentiers vous mèneront vers des points de vue accessibles et spectaculaires. Direction ensuite vers Saint-Calixte chez Ma yourte au cœur des collines pour vivre une expérience de glamping incomparable. Vous séjournerez dans une yourte tout équipée (électricité, foyer au gaz propane, toilette au compost, eau potable, réfrigérateur, micro-ondes) au cœur de la forêt. Un souper BBQ est inclus et comprend des produits du terroir lanaudois : filets mignons et brochettes de bisons d’un producteur local, sont entre autres au menu.\nAu programme de la journée, visite du Familizoo* et du Complexe Atlantide*, situés à quelques minutes de votre yourte. Plus de 300 animaux de différentes espèces dans un environnement boisé et sécuritaire vous impressionneront. À votre retour, profitez du site de votre hébergement. Une plage, un lac et des sentiers de randonnée à faire rêver vous attendent. Relaxez! La soirée, la forêt, le silence vous appartiennent.\n*Complexe Atlantide + Familizoo inclus entre le 24 juin et le 21 aout . Avant le 24 juin et après le 21 aout, seul l’accès au Familizoo est inclus.\nAvant de retourner à la maison, ne manquez pas de vous arrêter à la Fromagerie Roy pour faire le plein de produits locaux.\nForfait tout inclus 1 journée au Complexe Atlantide (parcs aquatique, familizoo, jeux gonflables, structure aérienne, structure gonflable sur le lac, terrains sportifs, mini putt, caverne des monstres, 1 fois le Château Magique et 1 fois le manoir hanté) à Saint Calixte du 24 juin au 21 août OU Familizoo avant le 24 juin et après le 21 août\nApportez vos oreillers, couvertures chaudes ou sacs de couchage. Sont fournis la literie, les serviettes, débarbouillettes et linges à vaisselle.\nParc des Chutes Dorwin (Rawdon)


Africains d’Europe: Salah régale, Nakoulma enchaîne – African Medias\nPosted On avril 10, 2017 By In Monde, Photo galerie, SLIDER, THEMES, VIDÈO&PHOTO With 633 Views\nAfricains d’Europe: Salah régale, Nakoulma enchaîne\nLe défenseur de Strasbourg Kader Mangane (c) est congratulé par ses équipiers après son but contre Toulouse à La Meinau, le 16 décembre 2017\nL’Egyptien Mohamed Salah impressionne avec la Roma. Il a encore marqué dimanche, tout comme le Burkinabè Préjuce Nakoulma, très convaincant depuis son arrivée à Nantes cet hiver.\nMohamed Salah réussit décidément une saison de premier plan. Buteur lors de la victoire 3-0 de la Roma à Bologne, l’ailier égyptien en est à 11 buts et neuf passes décisives en Serie A. Le tout en ayant joué la Coupe d’Afrique des Nations jusqu’en finale.\nEn forme actuellement, l’attaquant sénégalais de la Fiorentina Khouma Babacar a sauvé un point important pour son équipe en inscrivant à la 89e minute le but du 2-2 sur la pelouse de la Sampdoria Gênes. Avec Naples, le défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly a tranquillement contrôlé les attaquants de la Lazio, nettement battue 3-0 à Rome. En face, le défenseur angolais Bastos a lui beaucoup souffert face à la vivacité des attaquants de Naples. L’attaquant sénégalais Keita Baldé n’était de son côté que remplaçant. Entré à l’heure de jeu, il a tout de suite apporté plus de vie à l’attaque romaine et a été dangereux par ses dribbles.\nCinq buts en six matches pour Préjuce Nakoulma: l’attaquant burkinabè est la bonne pioche du FC Nantes au mercato. Grâce à lui, les Canaris ont obtenu le match nul sur la pelouse de Saint-Etienne (1-1).\nLa danse du “Fimbu” pour Cédric Bakambu. L’attaquant de Villarreal a marqué un joli but contre Bilbao vendredi (3-1), se jouant de la défense à l’issue d’une longue course. Il a aussitôt célébré son but en mimant de la main des coups de fouet, la fameuse célébration dite du “Fimbu” popularisée par la sélection de République démocratique du Congo lors de la CAN.\nGaël Kakuta, qui a récemment choisi de jouer sous les couleurs de RDC, a marqué son premier doublé en championnat d’Espagne. Mais cela n’a pas suffi au Deportivo La Corogne, défait 4-2 par Séville.\nL’Algérien Islam Slimani, qui avait déjà marqué lors de la précédente journée, a encore frappé avec Leicester. C’est son 7e but cette saison en Premier League. Son équipe s’est néanmoins inclinée 4-2 à Everton.\nTags : AFR, EUR, foot


Nwayd Fontaine à Eau pour Chat Chien，Fontaine à Fleur pour Chat，Facile à Nettoyer，détachable，Niveau d'eau à Commande Automatique，Convient aux Chats，aux Chiens et aux Autres Animaux.Pink: Cuisine & Maison - B07TY7LF7F\nAccueil/ Gamelles et distributeurs/ Fontaines/ Nwayd Fontaine à Eau pour Chat Chien，Fontaine à Fleur pour Chat，Facile à Nettoyer，détachable，Niveau d'eau à Commande Automatique，Convient aux Chats，aux Chiens et aux Autres Animaux.Pink - B07TY7LF7F\nNwayd Fontaine à Eau pour Chat Chien，Fontaine à Fleur pour Chat，Facile à Nettoyer，détachable，Niveau d'eau à Commande Automatique，Convient aux Chats，aux Chiens et aux Autres Animaux.Pink - B07TY7LF7F\nModèle : B07TY7LF7F\n▼ Matériau en PP de haute qualité, sûr et non toxique, sans odeur, haute résistance et difficile à rompre.\n▼ Allez-y doucement, l'arc est conçu et le bol de séparation n'est pas contraint. Le bol en acier inoxydable est sûr et hygiénique. La couleur est brillante et sans rouille, elle ne tombe pas de la peinture, elle résiste à la chute et à la compression et l'hygiène est plus durable.\n▼ Le design en deux parties est facile à démonter et à séparer le double bol pour faciliter le nettoyage.\n▼ Le principe du siphon renouvelle automatiquement l'eau et contrôle le niveau d'eau.\n▼ Ce produit vous sera livré dans 10 à 15 jours, vous apportant ainsi plus de confort et de joie de vivre.\nNwayd It est une marque dédiée à fournir aux clients des produits pour animaux de compagnie de qualité. Notre mission est de vous fournir tous les types de produits pour animaux de compagnie de qualité. Fournir une gamme complète de services. C'est un produit étonnant. Extrêmement bien fait et l'ajustement est encore meilleur.\nNom du produit: Distributeur d'eau pour animaux de compagnie\nPoids total: 580g\nCapacité de la bouteille d'eau: 2.8L\nMatière principale: PP + HANCHES


A 15 min des plages - beau meublé pour 6-8 ... - Abritel\nA 15 min des plages - beau meublé pour 6-8 pers - 110m2-clim-terrasse-parking\nLa Lironde, Montpellier, Occitanie, France\nSéjour minimum: 14 Nuitées\nA 15 min des plages - beau meublé pour 6 pers - 110m2-clim-terrasse-parking\nNous proposons un grand appartement récent pour 4 à 6 personnes (résidence secondaire) avec terrasse et parking privé dans un quartier moderne et calme à l'Est de Montpellier, idéalement situé entre la mer et le centre ville historique.\nTrès grande terrasse avec vue sur parc arboré de la Lironde, exposition soleil et ombre.\nStanding (luminosité, confort, climatisation, équipement, parking fermé).\n- Immeuble Cap Emeraude situé dans l'environnement calme et verdoyant du parc de la Lironde. Cour intérieure ensoleillée avec des lavandes et un jardin privé.\n- 4ème étage avec ascenseur\n- parking privé fermé (véhicule hauteur maxi 1,90m)\n- 1 séjour très spacieux et lumineux, bien meublé avec une bibliothèque en français. Un canapé-lit de 140x190 cm permet de passer d'un accueil de 6 à 8 personnes maximum. Equipement : télévision HD, lecteur DVD et radio-CD. Remarque sur le WIFI : il n'est accessible qu'avec vos identifiants si vous êtes déjà clients Free ou Orange via des hotspots dans l'immeuble. Mais la zone étant couverte en 3G et 4G par les 4 opérateurs français, les utilisateurs de smartphones n'auront qu'à mettre en service leur partage de données pour accéder à leurs services internet.\n- 1 cuisine moderne et super-équipée. LES TORCHONS DE CUISINE SONT FOURNIS ET INCLUS DANS LE LOYER.\n- 3 chambres lits doubles (180, 160 et 140 cm de largeur) avec matelas très confortables. Meubles en bois et grands placards de rangements avec penderies pour vos bagages. LES DRAPS ET HOUSSES D'OREILLERS ET DE COUETTE NE SONT PAS FOURNIS.\n- 1 salle de bains équipée d'un WC. LE TAPIS DE BAIN EST INCLUS DANS LE LOYER.\n- 1 salle de douche. LE TAPIS DE DOUCHE EST INCLUS DANS LE LOYER.\n- 1 WC avec machine à laver le linge\n- Equipement : sèche-serviettes électriques muraux dans les deux salles d'eau, matériel complet de repassage et de ménage. LES PRODUITS MENAGERS SONT FOURNIS ET INCLUS DANS LE LOYER. LES SERVIETTES DE BAIN NE SONT PAS FOURNIES.\n- 1 très grande terrasse en forme de L permet de prendre le soleil ou de choisir l'ombrage en été. La terrasse est suffisamment grande pour prendre ses repas en plein air en famille ou entre amis. A disposition : mobilier extérieur, rameur d’appartement et barbecue électrique\nCommerces et activités :\nEnvironnement calme et verdoyant du parc de la Lironde.\n- A 5 minutes à pied : boulangerie, restaurant brasserie\n- A 10 minutes à pied : centre commercial Odysseum 100 boutiques, cinéma multiplex, aquarium, planétarium, restaurants, bars, tramway (15 minutes du centre historique), complexe sportif Léon Cazal ASPTT 237 Route de Vauguières (Tennis ; Basket ; Gym ; Volley Ball ; Piscine Alfred Nakache : Aquagym, Ecole de Natation, Cours d’adultes Natation, Plongée Sous marine)\n- A 15 minutes en voiture : centre équestre de Montpellier, plages de Carnon (voir photos) et Palavas, aéroport, karting\n- Centre ville historique piéton à Montpellier, pistes cyclables planes, plage des dunes de Carnon (voir photo), baignade, voile, wind/kitesurf, wake board, pêche, le canal vers Sète (voir photo), étang de l'Or, ballades à cheval (voir photo).\n- A 25 minutes : abbaye de Maguelone, Sète, Aigües-Mortes, Camargue, parc accrobranche et via ferrata des rochers de Maguelone.\n- A 45 minutes : Saint-Guilhem-le-Désert, gorges de l'Hérault (canoë), Pic Saint Loup (voir photo), Nîmes, Pont du Gard, Arles, Agde, Pézenas, lac du Salagou.\nL'appartement peut accueillir confortablement 6 personnes et dispose d'un petit canapé convertible dans le séjour permettant d'accueillir 2 enfants.\nLe logement est NON FUMEUR et les animaux domestiques ne sont pas acceptés.\nArrivée des locataires : possible à partir du 06/07/2018;\nDépart des locataires : au plus tard 28/07/2018. Selon l’heure de remise des clés, l'état des lieux peut être vérifié par le propriétaire le lendemain seulement.\nLes dates et heures d'arrivée et de départ sont flexibles mais à convenir à l'avance pour la remise des clés et l'état des lieux. Ceci vous permet d'éviter de circuler les jours de grand trafic. Si l'état des lieux est conforme, la caution est restituée sous 15 jours.\nPas de location possible pour une durée inférieure à 14 nuitées.\nLes serviettes, draps et housses de couette ne sont pas fournis, donc pensez-y. Le ménage doit être fait avant le départ (prévoir 2 à 3 heures de travail selon la surface occupé). SI le ménage n’est pas fait, une retenue de 200 euros sera faite sur la caution. L'appartement est très grand et bien équipé : prévoir aussi 1 heure pour l'état des lieux à l'arrivée et au départ.\nA propos de DOREAU\nFamille française avec 3 enfants. WE SPEAK ENGLISH. WIR SPRECHEN DEUTSCH. HABLAMOS CASTELLANO.\nPourquoi DOREAU a choisi La Lironde\nCette résidence secondaire est libre une partie de l’été.\nBel appartement meublé et calme donnant sur le parc de la Lironde. Idéalement situé entre le centre ville historique de Montpellier et la plage des Dunes, très facile d'accès depuis l'A9, l'appartement est bien adapté pour une famille de 4 à 6 personnes qui viendrait visiter cette région touristique avec sa voiture et qui souhaiterait passer des vacances au calme et avec toutes les commodités du centre Odysseum à proximité. WE SPEAK ENGLISH. WIR SPRECHEN DEUTSCH. HABLAMOS CASTELLANO.\nEn savoir plus sur DOREAU\nUniquement les draps de literie, tapis de salle de bains et torchons de cuisine.\nBox fermé hauteur maxi 1,9 m\nGrande capacité, avec congélateur séparé.\nPlan de travail en pierre.\nSituée dans le salon et séparée de la cuisine. Table intérieure rectangulaire en bois à rallonges. Table extérieure ronde en fer. Table extérieure rectangulaire en verre à rallonges.\nJardin de copropriété et parc de la Lironde.\nTrès grand balcon double exposition, 40 m2, zone ombragée. Fitness : rameur d’appartement.\nSeuil de 15 cm à franchir pour accéder à la terrasse (matériel non fourni par le propriétaire). Poignées de WC à installer (nous informer 7 jours avant).\nPas de location saisonnière pour une durée inférieure à 14 nuitées. Arrivée possible à partir du 7 juillet 15h.\nTaxes de séjour et commission Abritel incluses dans le prix du séjour. PAS DE LOCATION POSSIBLE APRES LE 28 JUILLET 2018 (COMPLET). Séjour de 14 nuits minimum. Tarif valable pour 5 vacanciers. Supplément de 10 euros par nuit par vacancier supplémentaire. Forfait de 200 euros si le ménage n’est pas fait.\nNuméro de la location : 1381485\nGare du Grau-du-Roi


Adresse: Via Carlo Alberto 3 00185 Rome\nSite web: https://www.mecenatepalace.com/\nVia Carlo Alberto 3 00185 Rome\nCarte des hotels dans les environs de Hotel Mecenate Palace.\nCarte des sites touristiques dans les environs de Hotel Mecenate Palace.\nL'Hôtel Mecenate Palace est situé en face de la basilique de Sainte-Marie-Majeure, à côté du Musée National, du théâtre de l'Opéra de Rome, à proximité du Colisée, du Forum Romain, du Moniument à Vittorio Emanuele II, du Palazzo Venezia, à quelques minutes de la gare et de la station de métro Termini. C'est un hôtel de 74 chambres équipées d'une TV, d'un téléphone, d'internet, d'un mini bar, d'un coffre-fort et d'une salle de bain. Il héberge un glacier, un bar servant des cocktails et un restaurant sur la terrasse du toit qui offre une vue sur les monuments de Rome.Services inclus: Climatisation, Parking payant, Hôtel quatre étoiles, Blanchisserie & linge, Gratuité du Wifi\nInfos pratiques Hotel Mecenate Palace\nPrix des chambres (base double) entre 71.0788€ et €\nLes restaus proches : Cotto (à 605 m), La Gallina bianca (à 294 m), Himalayas Kashmir (à 711 m), Il Castello (à 333 m), Le Caveau (à 634 m). Non loin, vous trouverez : Les origines de l’église (à 81 m), Place sainte Marie Majeure (à 35 m), Sainte-Marie Majeure : introduction (à 41 m), Ephèse (à 80 m), À propos du quartier de la basilique (à 53 m). un parking, un restaurant, la climatisation font partie des services de l'hôtel Pour 71.0788€ la nuit, vous pourrez y dormir Les rendez-vous dans le coin : Fête de Saint François d'Assise de Rome, Festa della Madonna della Neve. Ce lieu est l'un des 411 hotels en ligne à Rome. L'adresse de l'hotel est Via Carlo Alberto 3 à Rome.\nLes meilleurs hôtels proches de Hotel Mecenate Palace\nHotel Giubileo à 21 m\nRhona Inn à 23 m\nOld Town Apartments à 47 m\nPanoramic Hostel à 60 m\nBuone Vacanze à 60 m\nHotel Doria à 65 m\nEnjoy Bed And Breakfast à 80 m\nAmalfi à 80 m\nPortafortuna B&B à 100 m\nMerulana Inn à 110 m\nHotel Santa Prassede à 111 m\nCasa Di Eddy à 120 m\nHotel Montreal à 120 m\nNemo à 129 m