Bruno Robert : “Tu voudrais pas que je fasse du maraîchage, quand même ?”\nSois femme mère avant d’être femme maire\nLe Tangue a préféré laissé passer la “Journée internationale du droit des femmes” pour en rire joyeusement ; car derrière les manifestations organisées par les mairies des communes réunionnaises la semaine dernière, se cache un fait : on est la pire région de France en termes de représentation féminine chez les premiers édiles. Mais bon, ça va, y avait un cours de zumba gratos à Saint-André. Cet article est payant. Pour le lire, celui-ci et beaucoup d’autres, il vous faut vous abonner. Rendez-vous donc ici. À bientôt.\nLes noms changent, pas les propositions\nRéunionnaises, Réunionnais, vous n’avez plus que quelques jours pour participer au “Grand débat national”. Ce serait dommage de rater ça : souvenez-vous, il y a dix ans, comme ce genre de réunions à l’écoute des citoyens a servi. Vous savez, les fameux “États Généraux”… Cet article est payant. Pour le lire, celui-ci et beaucoup d’autres, il vous faut vous abonner. Rendez-vous donc ici. À bientôt.\nEmpoisonnés, les paysans !\nL’Agence nationale de la santé publique vient de sortir un rapport dans lequel elle s’alarme qu’en 2010, 88% des travailleurs réunionnais dans le domaine de la canne à sucre avaient été “exposés à au moins un [produit phytopharmaceutique] considéré […] comme toxique pour la reproduction, provoquant un cancer ou induisant une perturbation du système endocrinien”. Ça craint pour nos paysans. Cet article est payant. Pour le lire, celui-ci et beaucoup d’autres, il vous faut vous abonner. Rendez-vous donc ici. À bientôt.\nVous avez trouvé ennuyeux la montée finale vers le Piton-des-Neiges ou votre dernier Paris-Réunion ? Allez donc assister à une assemblée plénière de la Région. Cet article est payant. Pour le lire, celui-ci et beaucoup d’autres, il vous faut vous abonner. Rendez-vous donc ici. À bientôt.\nEt les étiquettes, bordel !\nDopage dans l’athlétisme, suite et fin : Le Tangue a pu consulter les motivations de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) concernant le contrôle positif aux corticoïdes révélé mardi. La faiblesse de la sanction s’explique par la situation personnelle du coureur, sans papier et sans aucune couverture sociale. Cet article est payant. Pour le lire, celui-ci et beaucoup d’autres, il vous faut vous abonner. Rendez-vous donc ici. À bientôt.\nLe Tangue est le premier média à avoir évoqué l’affaire du coureur dopé, mais le seul à n’avoir pas dévoilé son identité. Quelle bande de rabat-joie !\nYounouss Omarjee : “Les tangues, ils sont trop mignons.”\nEn athlétisme, un cador sous corticos\nIl courait vite, cet athlète, et l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) semble avoir compris pourquoi : il a été contrôlé positif aux corticoïdes lors d’une course à Sainte-Suzanne en 2017. La cerise : le coureur en question était un sportif de tout premier plan à La Réunion. Cet article est payant. Pour le lire, celui-ci et beaucoup d’autres, il vous faut vous abonner. Rendez-vous donc ici. À bientôt.\nTangue, éléphant et NASA\nAujourd’hui, c’est donc l’ouverture de la chasse au tangue. Une bestiole qui trimballe tout un tas de cochonneries, mais étudiée pour son originalité. Le tangue, il vaut donc mieux le lire que le buter. Cet article est payant. Pour le lire, celui-ci et beaucoup d’autres, il vous faut vous abonner. Rendez-vous donc ici. À bientôt.\nLa JSSP, classe jusqu’au bout\nAu Quot’, censure, toujours !\nBello, reine de l’ortho’\nY a encore de la place dans les journaux\n“De nos jours ce n’est plus “sois belle et tais-toi” mais bien au contraire une occasion pour s’exprimer, partager ses idées pour aider à faire évoluer la société.“\n(Morgane Lebon, Miss Réunion, Paris Match, le 9/12/19)\nFaire évoluer des sujets de société en défilant en maillot de bain, les “Gilets jaunes” n’y avaient pas pensé…\n“Je n’aime pas les journalistes.”\n(Carole Chane-Ki-Chune, JIR, 19/12/19)\nÇa fait quand même pas riche, quand on est la proprio du Quotidien… Et ça va pas arranger l’ambiance au journal, en procédure de sauvegarde, et dont la rédaction est déjà en froid avec la direction.\n“L’union ne semble plus faire débat” (À propos des syndicats et des “Gilets jaunes” dans l’Hexagone)\nLa CGT ne pourrait pas passer un coup de fil à son antenne réunionnaise, histoire de les mettre au courant ?


absence couples céder défaut dépression enfants enthousiasme exploser faire flottent fuite infernal lourds moment paresse petit profitent refus routine sortes tension vacarme variées\nQuand la certitude d'être à l'abri du malheur se fendille inexorablement, comme un éclat qui entraîne des fissures à l'âme que l'on tente de colmater, (...) on ferme les yeux pour ne plus voir, ne plus sentir, ne plus penser, dérisoires tentatives d'échapper au désastre par la seule force de sa volonté.\n[ fuite ] [ dépression ]\nLorsque les beaux jours reviennent après de longs mois d'hiver, c'est comme la fin d'un long tunnel sombre qui débouche en pleine lumière : l'horizon se dégage, les coeurs se réchauffent, les envies s'éveillent, et nous voilà bientôt partagés entre celles de faire mille et une choses et celles de ne rien faire du tout.\n[ enthousiasme ] [ paresse ]\nIl existe différentes sortes de silence. Certains s'installent comme des carpettes, plats et immobiles, sur lesquelles on n'a d'autre choix que de marcher sur la pointe des pieds. D'autres sont électriques, saturés de tension, si lourds qu'ils peuvent exploser à tout moment dans un vacarme infernal. D'autres encore flottent à l'insu de tous : ils n'existent que par défaut, profitent d'une absence ou d'un sommeil.\nInfo: Je t'aime\n[ variées ]\nElle n'a qu'un mot à dire : "oui". Ce simple petit mot que Paul [son père] lui a si souvent répété durant son enfance. Car c'est si facile de dire "oui". Même si l'on sait que la réponse est "non". Les "non" sont d'affreux trolls au nez crochu qui coupent la langue des parents et font pleurer les enfants. C'est la porte ouverte aux disputes, aux tensions, aux longues soirées conflictuelles.\nIl faut ensuite discuter, expliquer la raison de son refus, tenter de détourner l'attention sur autre chose, une chose que l'on peut promettre et qui a autant de valeur que celle pour laquelle on a dit "non". C'est fatigant. Ça demande une énergie folle, ça fait perdre du temps. Tandis qu'avec un "oui", tout est plus simple. On verra plus tard. On dit "oui" et après on oublie.\nSauf que l'enfant, lui, n'oublie pas. Il retient le "oui" dans sa petite caboche de bois, bien attaché aux chaînes de son désir, il s'y accroche de toutes ses forces et ensuite il le ressert tout frais menu, sur un beau plateau d'exigences légitimes. Marion n'a jamais su si elle serait une bonne mère, si elle avait les compétences adéquates pour élever un enfant et lui offrir une bonne éducation. Mais ce dont elle a toujours été certaine, c'est que jamais, au grand jamais, elle ne commettrait les mêmes erreurs que son père : promettre sans savoir si elle serait capable de tenir sa parole.\nInfo: Un bel âge pour mourir, p. 304\n[ céder ] [ refus ]


Le Kenya veut réduire ses perspectives de croissance pour l'année 2017 | Africanews\nLe Kenya veut réduire ses perspectives de croissance pour l'année 2017\nLe Kenya compte réduire ses perspectives de croissance pour l’année 2017, en raison du ralentissement de la croissance du crédit du secteur privé.\nLe taux de croissance devrait dépasser légèrement les 6% contrairement aux 6,5 % annoncés par la Banque centrale du pays. Cette situation s’explique, en partie, par une faible demande en crédit, soit 7.1 %, constatée au mois de juillet dernier, contrairement aux 17,8 % de décembre 2015. Un chiffre bien en deçà des prévisions de la Banque centrale qui le situait entre 12 et 15 %. De plus, cette réduction des demandes en crédits est due à l’imposition par le gouvernement de nouveaux taux sur les prêts commerciaux.\nPour le Fonds monétaire international, le système bancaire kényan commence déjà à être ébranlé par la réduction des marges en raison d’un marché saturé et d’une hausse persistante des créances douteuses.\nPour autant, les autorités restent optimistes. Ce déficit en matière de demande de crédit ne devrait pas affecter la croissance de l’année 2016. L‘économie du pays étant soutenue par l’agriculture, la reprise du tourisme et les investissements dans le secteur public.


Horizon Shahrazad Hotel, Le Caire – Tarifs 2018\nOffres à l'établissement Horizon Shahrazad Hotel (Hôtel), Le Caire (Égypte)\nHôtel Horizon Shahrazad Hotel\n182 El Nil Street, Le Caire, Égypte – Bon emplacement - voir la carte\nle personel de l 'hotel est tres sympathique , surtout noura la femme de menage qui etait au petits soins avec nous , en plus elle a fait un excellent travail dans notre chambre , sans oublier les recepsionistes qui sont tres sympas aussi\nAmeensom, Arabie saoudite\nL'hôtel semblait plutôt bien. La chambre était spacieuse, proche de la ville. Le personnel était sympathique et le petit déjeuner était approprié. Dans l'ensemble, c'était une bonne idée.\nLe café dans la mélanine est merveilleux, agréable, et bon service\nSeulement la vue sur le Nil depuis le balcon Rien d'autre\nSeul le manager Osama est très poli et gentil et serviable\nL'emplacement de l'hôtel en face du Nil est très belle vue.\nLa vue de la chambre était incroyable, vous aviez le Nil avec toute sa beauté devant vous. Le petit déjeuner était excellent et le service était super.\nPersonnel incroyable, très serviable, serviable à tout moment pour tout problème commençant par Sally, Hani et la réceptionniste\nHorizon Shahrazad Hotel hôtel 4 étoiles\n« le personel de l 'hotel est tres sympathique , surtout noura la femme de menage qui etait au petits soins avec nous , en plus elle a fait un excellent travail dans notre chambre , sans oublier les... »\n« Love the balcony Room was spacious Could watch boats go by »\n« I like the coffee / restaurant shop it was nice. I like the 24 hours food service, it was amazing »\nAmeensom Arabie saoudite\n« L'hôtel semblait plutôt bien. La chambre était spacieuse, proche de la ville. Le personnel était sympathique et le petit déjeuner était approprié. Dans l'ensemble, c'était une bonne idée. »\n« The hotel seemed to be quite good. The room was spacious, close in the city. The staff were friendly and the breakfast was appropriate. Overall it was good exprience. »\n« Le café dans la mélanine est merveilleux, agréable, et bon service »\n« Coffee shop in melanin is wonderful, nice, and good service »\n« Seulement la vue sur le Nil depuis le balcon Rien d'autre »\n« Only the view of the Nile from balcony Nothing else »\n« Seul le manager Osama est très poli et gentil et serviable »\n« only manager osama is relly very polite and nice and helpfull »\n« L'emplacement de l'hôtel en face du Nil est très belle vue. »\n« Location of the hotel in front of the Nile is very nice view. »\n« La vue de la chambre était incroyable, vous aviez le Nil avec toute sa beauté devant vous. Le petit déjeuner était excellent et le service était super. »\n« The view from the room was amazing, you had the Nile river with all its beauty in front of you. The breakfast was excellent and the service was great. »\n« Personnel incroyable, très serviable, serviable à tout moment pour tout problème commençant par Sally, Hani et la réceptionniste »\n« amazing staff, very helpful, supportive anytime for any issue starting from Sally, Hani and receptionist »\nL'établissement vous propose des services vous assurant le plus grand confort. Vous pourrez également manger ou prendre un verre dans l'un des 3 restaurants de l'hôtel : un établissement de style buffet et 2 restaurants proposant des plats internationaux à la carte.\nVous trouverez de nombreux sites d'intérêt dans les alentours de l'Horizon Shahrazad Hotel. L'opéra du Caire, le parc Andalus et le musée égyptien sont accessibles dans un rayon de moins de 3 km. L'Horizon Shahrazad Hotel bénéficie d'un emplacement idéal pour visiter le Caire.\nMoyennant des frais supplémentaires, l'Horizon Shahrazad Hotel pourra assurer un service d'assistance et de navette depuis l'aéroport.\nL'établissement Horizon Shahrazad Hotel accueille des clients Booking.com depuis le 17 juil. 2008.\nÀ quelle période souhaitez-vous séjourner dans l'établissement Horizon Shahrazad Hotel ?\nCette chambre climatisée dispose d'un balcon donnant sur le Nil, ainsi que d'un coin salon.\nCette chambre climatisée dispose d'un balcon donnant sur la ville, ainsi que d'un coin salon.\nChambre supérieure avec Vue sur le Nil\nVeuillez noter que le tarif indiqué est uniquement valable pour les citoyens égyptiens et les personnes résidant en Égypte.\nRéservations récentes au Caire 20 hôtels similaires à l'établissement Horizon Shahrazad Hotel viennent d'être réservés sur notre site\nSmall Kiosk Supermarché\nSpectra Café / bar\nCuisine : italienne, moyen-orientale, pizzas, internationale\n4 raisons de choisir l'établissement Horizon Shahrazad Hotel\nÉquipements de l'établissement Horizon Shahrazad Hotel\nImportant - À lire L'établissement Horizon Shahrazad Hotel accepte les demandes spéciales. Ajoutez la vôtre à la prochaine étape !\nUn autre enfant de 6 à 12 ans est facturé à 25 % du tarif de la chambre par nuit et par personne pour l'utilisation d'un lit d'appoint.\nL'établissement Horizon Shahrazad Hotel accepte ces cartes et se réserve le droit de bloquer temporairement une certaine somme sur votre carte avant votre arrivée.\nLes ressortissants étrangers devront payer en USD.\nVeuillez noter que vous devrez communiquer à l'établissement votre heure d'arrivée et les détails de votre vol après la réservation, sinon celle-ci sera annulée automatiquement après 21h00.\nLe tarif « Offre Spéciale - Réservée aux Égyptiens et Résidents » est valable uniquement pour les citoyens égyptiens et les personnes résidant en Égypte. Des frais supplémentaires vous seront facturés si vous n'êtes pas en mesure de présenter une pièce d'identité, un passeport ou un titre de séjour égyptien en cours de validité au moment de l'enregistrement.\nVeuillez informer l'hôtel Horizon Shahrazad Hotel à l'avance de l'heure à laquelle vous prévoyez d'arriver. Vous pouvez indiquer cette information dans la rubrique « Demandes spéciales » lors de la réservation ou contacter directement l'hôtel. Ses coordonnées figurent sur votre confirmation de réservation.\n5,8 Note 964 expériences vécues\nvoyageurs (en général) familles (170) couples (227) groupes d'amis (227) voyageurs individuels (340) Voyageurs d'affaires (208)\nToutes les notes de commentaires Fabuleux : 9+ (104) Bien : 7 – 9 (205) Bon : 5 – 7 (299) Assez médiocre : 3 – 5 (232) Médiocre : 1 – 3 (118)\n144 personnes recherchent un hébergement au Caire\nSe rendre à l'établissement Horizon Shahrazad Hotel depuis l'Aéroport international du Caire\nVoir tous les commentaires clients de l'établissement Horizon Shahrazad Hotel\nDerniers commentaires sur l'établissement Horizon Shahrazad Hotel\nTt vraiment tt\nJuste la vue sur le nil\nManque de propreté personnel peu professionnel.\nWifi n'est pas bon Non confortable Petit déjeuner moyen\nDes problèmes d'équipement et de propreté.\nla connexion dans la chambre etait mauvaise , et le resto dans lequel on prenait le petit dej etait tres mal organisé\nTrès mauvaise expérience ! Vieil hôtel pas rénové. Eau froide ds la douche, pas de pile ds la télé commande. Pas de double vitrage et le caire est une ville bruyante. Petit déjeuner dégueulasse dans une salle glauque. Cet hôtel n'est pas un quatre étoiles !!!!!!!!!!\nTout et sale\nDes menteurs et voleur


Voyagez en famille avec Tauck Bridges | New Wave Travel\nVoyagez en famille avec Tauck Bridges\nDécouvrez le monde en famille tout en redécouvrant vos proches.\nRéservez avant le 30 Nov 2020\nRetrouvez vos proches et vivez le meilleur voyage en famille qui soit en participant à un circuit familial de Tauck Bridges. Ces circuits sont conçus pour éveiller votre sens de l’émerveillement et approfondir votre compréhension du monde qui vous entoure. Les vacances en famille de Tauck Bridges comprennent des activités que tout le monde, peu importe l’âge et la génération, peut faire ensemble. Apprenez-en plus, voyez-en plus, faites-en plus, amusez-vous plus… ensemble.\nTauck croit que voyager devrait changer votre vie, en particulier lorsque vous le faites avec votre famille. Comptant parmi les entreprises les plus expérimentées au monde en matière de voyages multigénérationnels, Tauck vous permet de vivre des moments incroyables en compagnie d’un guide de confiance – la tranquillité d’esprit est donc assurée.\nLes circuits de Tauck Bridges, en plus d’être programmés pour avoir spécifiquement lieu pendant les vacances scolaires, sont planifiés dans les moindres détails. Tout est en place pour que votre famille crée des souvenirs qu’elle chérira toute la vie. En prime, vos proches et vous pourrez tisser des amitiés avec les autres familles qui voyagent avec vous. Ensemble, vous partagerez le genre de découvertes, d’expériences et de souvenirs qui sont le pilier de nouvelles amitiés durables.\nUne chose est certaine : tandis que vous explorez les destinations lointaines que vous avez toujours rêvé de visiter ensemble, vous approfondirez vos liens familiaux et en tisserez de nouveaux.\nEn savoir plus sur Tauck Tours\nPour en savoir davantage sur les voyages offerts par Tauck, contactez l’un de nos conseillers ou l’une de nos conseillères en voyages.


Il y a les BG mais aussi IWD et des tas de romans sur les RO ;)\nPour le film, prk pas ! Si on arrive à tirer une bonne histoire de ce jeu, je pense que d'ici qq années, on peut tjrs espérer... :) Et puis j'entreprends des études de cinéma en vue de devenir réalisateur, alors ce film sur BG, j'espère le faire un jour ! :happy: :happy: :p\nDonc, Gorion s'en va avec son enfant à Château-Suif, en mettant le moins de monde possible ds le secret... là ou je voudrais introduire une nouveauté c'est à ce moment là... par rapport au fait que Imoen et l'autre enfant de Bhaal soient tous les 2 à Château-Suif) donc, je ne veux qd mm pas dévoiller tt ce que je vais faire ds le roman (il faut garder du suspense qd mm pour les futurs lecteurs :p ) mais si des personnes veulent savoir qu'elle est cette idée afin éventuellement de m'aider et s'ils veulent me donner leur avis n'ont qu'a m'envoyer un message privé ou un mail. Désolé de procéder comme çà mais je n'ai qd mm pas envie de dévoiller tt l'histoire que je veux écrire avant mm qu'elle soit écrite... ça n'aurait plus aucun intérêt.\nmais vu la multiplicité des possibilités que t'offrent le sujet tu penses tout de m^^eme (saleté de touce ^^) réussir à faire un roman complet ? tu seras obligé de laisser des choses de coté non ?\nVu que dans ToB il n'y a que des combats, il faudra en enlever certain dans le roman car ça risque d'etre un peu lourd pour le lecteur. :diable: :diable:\nEn tt cas, je vous remercie encore bcp de toutes vos suggestions et idées et puis j'espère que vous lirez le plus tôt possible ce que je vais écrire. :)\nMerci pour les sites JRR :)\nMerci beaucoup mais qq vient de me donner cette carte :) Et elle est vraiment très détaillée et précise sur les lieux importants des RO.\nCa y est, j'ai enfin commencé l'écriture proprement dite, je vous enverai des extraits dès que je peux :)


Le yo-yo est un jouet populaire fait d'une longueur de ficelle attachée à une extrémité à une bobine plate. Il est utilisé en tenant l'extrémité libre de la ficelle (généralement en insérant un doigt dans un nœud coulissant) et en tirant dessus de manière à faire tourner la bobine pendant qu'elle est suspendue en l'air, soit en enroulant soit en déroulant la ficelle. Elle est devenue populaire dans les années 1920.\nDans le jeu le plus simple, la ficelle est enroulée à la main sur la bobine. Le yo-yo est ensuite lancé vers le bas, de sorte qu'il descend et déroule la ficelle. Il remonte ensuite (par inertie), en enroulant la corde vers le haut. Enfin, le yo-yo est saisi, prêt à être relancé. Il existe de nombreuses autres astuces, la plupart basées sur l'astuce de base du "dormeur". L'un des tours les plus célèbres du yoyo est "promener le chien". Pour ce faire, on lance un solide dormeur et on laisse le yoyo rouler sur le sol.\nLes noms historiques anglais pour le yo-yo comprennent bandalore (du français) et quiz. Les termes historiques français comprennent bandalore, incroyable, de Coblenz, emigrette et joujou de Normandie (joujou signifiant petit jouet).\nUne femme jouant avec un yo-yo\nLe plus ancien yo-yo survivant date de 500 av. J.-C. et a été fabriqué à l'aide de disques en terre cuite (argile). Un vase grec peint à cette date montre un garçon jouant au yo-yo (voir à droite). Des documents grecs de cette époque décrivent des jouets en bois, en métal ou en terre cuite peinte. Les disques en terre cuite étaient utilisés pour offrir cérémonieusement les jouets de la jeunesse à certains dieux lorsqu'un enfant atteignait la majorité. Des disques d'autres matériaux étaient utilisés pour le jeu proprement dit.\nLes archives historiques des Philippines montrent que les chasseurs du 16ème siècle qui se cachaient dans les arbres utilisaient une pierre attachée à une ficelle pouvant atteindre 6 mètres de long pour lancer les animaux sauvages en dessous d'eux. La ficelle leur permettait de récupérer la pierre sans avoir à descendre de l'arbre.\nGarçon jouant du yo-yo en terre cuite, kylix de grenier, vers 440 av. J.-C., Antikensammlung Berlin (F 2549)


Publié le 18 décembre 2020 à 20h32\nDes vaccins Pfizer-BioNTech prêts à être administrés le 17 décembre 2020 à Reno aux Etats-Unis. (PATRICK T. FALLON / AFP)\nUne ministre belge a publié sur Twitter les prix, jusque-là restés confidentiels, des vaccins anti-Covid, suscitant l’embarras de la Commission européenne qui a réaffirmé vendredi 18 décembre l’importance de respecter cette « obligation » de discrétion.\n« C’est une exigence contractuelle » dans le cadre des commandes déjà passées aux groupes pharmaceutiques, a assuré le chef du porte-parolat, Eric Mamer, soulignant que ces derniers avaient obtenu le respect de cette règle partout dans le monde.\n1,78 euro pour l’AstraZeneca, 18 dollars pour le Moderna\nJeudi, la secrétaire d’Etat belge chargée du Budget Eva De Bleeker a publié sur son compte Twitter un tableau donnant le détail des montants promis par son gouvernement aux fabricants pour chacun des six vaccins commandés, avec le prix à l’unité pratiqué dans l’UE.\nLes prix « couverts par une clause de confidentialité »\nVendredi ne demeurait sur le fil Twitter de la secrétaire d’Etat que ce message sur le sujet : « voilà les faits : 33,5 millions de vaccins seront achetés cette année pour 279 millions d’euros ». Un autre montant de 500 millions sera provisionné, cette fois sur le budget 2021, pour des achats futurs.\ncaracteresalphanumeriques a posté le 20 décembre 2020 à 10h07\nSalut, NOMDEDIEU! Tu te fais rare (ou plus discret). Tu manques à tous tes fans que tes délires érotico-scatologiques font bien rire.\na posté le 19 décembre 2020 à 14h49\nPourquoi accuser cette dame alors que on avait déjà eu vent du prix des différents vaccins avant qu’elle le poste sur Twitter.\na posté le 19 décembre 2020 à 14h47\nElle n’y est pour rien, on avait déjà eu vent du prix des différents vaccins avant qu’elle le poste sur Twitter.\nLA FRANCE DOIT REDEVENIR FRANCAISE a posté le 19 décembre 2020 à 13h52\nCe qui est pourtant pas facile à comprendre, c'est que, ce coronavirus , dont personne ne savait """ la dangerosité"" ( pas plus grande , pour moi, que celle des autres virus) a entrainé , avant meme qu'on parle de morts, la recherche , par plusieurs laboratoires, d'un vaccin, alors qu'habituellement, on ne se lance dans la mise au point d'un vaccin que longtemps après la survenue d'une maladie dont effets posent beaucoup de questions. POURQUOI ces recherches , presque "" avant" de connaitre ce coronavirus ???\nLA FRANCE DOIT REDEVENIR FRANCAISE a posté le 19 décembre 2020 à 13h44\nRemdésivir, qui a été """ le produit pour lequel tout le conseil scientifique"" faisait la promotion est déconseillé par l'OMS, pour ne pas dire "" interdit"", et , bien avant que l'OMS se rende compte de sa dangerosité, il était connu des Néphrologues pour etre dangereux pour les reins, meme sains, et qu'il ne soignait pas le covid. HEUREUSEMENT ! parce qu'à 2300 dollars le traitement , et pour des milliards de doses, le calcul de ce que représenteraient ces doses pour ce prix là est vertigineux ! Karine Lacombe doit etre bien triste que SON Remdésivir ne soit pas là, parce que Gilead aurait été (((( peut etre a été))) très généreux avec ceux qui l'ont fait acheter par l'UE.\na posté le 19 décembre 2020 à 16h16\nOui pauvre Karine, elle aurait pu faire une piqure personnelle au Président, je suis triste pour eux!! Nina.\nêtre rester respecter reprocher


L’Arche du goût canadienne\tÀ propos de l’Arche\nL’Arche du goût canadienne L’Arche du goût de Slow Food au Canada reflète la diversité des paysages et des peuples qui font partie du Canada. L’Arche du goût est un catalogue mondial d’aliments menacés l’agriculture industrielle, la standardisation et la distribution à grande échelle des marchés mondiaux de produits alimentaires, et la dégradation environnementale. Depuis 1996, plus de 800 produits de plus de 50 pays ont été ajoutés à l’Arche de goût internationale. Pour être admissible, les produits alimentaires doivent répondre à cinq critères:\nle goût doit avoir une qualité distinctive, défini dans la cadre des traditions et des usages locaux.\nle produit doit être lié à la mémoire ou l’identité d’un groupe particulier\nle produit doit être lié soit à l’environnement, ou à un contexte socio-économique ou historique d’une région, localité, ethnicité ou pratique traditionnelle particulière.\nUne petite quantité doit être produite par des agriculteurs ou par des entreprises de productions alimentaires de petites échelles d’une manière durable d’un point de vue socio-économique et environnemental.\nIl risque de disparaître soit sur le plan biologique ou comme tradition culinaire\nL’Arche du goût canadienne inclut des animaux de race patrimoniale tels que la vache canadienne, la poule Chanteclerc et le cochon Tamworth. Le melon de Montréal et la pomme Gravenstein de la Nouvelle-Écosse y occupent aussi une place d’honneur avec la choucroute de Tancook Island. Avec Slow Food, des agriculteurs dévoués, des meuniers, des chercheurs et des boulangers ont empêché la disparition du blé Red Fife. Aujourd’hui on cultive le Red Fife de l’île de Vancouver jusqu’à Terre-Neuve et des boulangers artisanaux s’en servent partout au pays. L’Arche canadienne mise beaucoup sur les aliments qu’utilisent les Premières Nations. Ces aliments sauvages reflètent non seulement une valeur alimentaire importante mais aussi des connaissances culturelles et pratiques et des paysages uniques qui doivent être sauvegardés pour de futurs générations. Les amélanches, l’ail penché, la dulse (goémon) de la baie de Fundy, le majestueux bison des grandes plaines font partie des traditions alimentaires des Premières Nations du Canada, donc d’importants ajouts à l’Arche du goût.


A propos du branchement de l'interrupteur différentiel -\nAccueil CONSEILS TRAVAUX ET METHODES PRATIQUES méthodes pratiques en électricité A propos du branchement de l’interrupteur différentiel\nA propos du branchement de l’interrupteur différentiel\nL’interrupteur différentiel est une pièce maîtresse du tableau électrique. Pour rappel, c’est l’élément qui permet de protéger les personnes dans l’habitation (avec le circuit de mise à la terre).\nSachant cela, il est d’autant plus intéressant de se pencher sur son branchement qui peut se faire selon plusieurs formes.\nZoom sur les différents façons de connecter et d’installer l’interrupteur différentiel.\nNote: Dans cet article, j’utiliserai parfois les termes d’ID, d’inter diff pour désigner l’interrupteur différentiel.\nLes connexions verticales de l’interrupteur différentiel:\nConnexion haut bas: un choix selon le type d’interrupteur différentiel:\nCette connexion intervient pour le branchement de l’ID à deux niveaux:\nPour le raccordement entre chaque rangée du tableau électrique: j’en parlerai dans la suite au niveau du branchement vertical.\nPour le raccordement avec l’alimentation principale: j’aborderai ce point technique aussi dans la suite dans la partie raccordement à la barrette d’alimentation du tableau électrique.\nLe branchement de l’interrupteur différentiel peut donc se faire de plusieurs façons:\nArrivée Haut / Départ Bas.\nArrivée Haut / Départ Haut.\nLe terme arrivée correspond à la localisation de l’alimentation de l’interrupteur différentiel.\nLe départ correspond à la localisation du départ vers les éléments à protéger (rangée de disjoncteurs divisionnaires).\nExemple branchement interrupteur différentiel Legrand:\nVoici par exemple la référence n° 4 116 11 Legrand:\nL’intitulé de cet interrupteur différentiel sur le catalogue constructeur est:\n« Interrupteurs différentiels DX³-ID – protection tête de groupe – arrivée haut / départ haut« .\nEn reprenant un visuel du document technique, on observe que l’alimentation se fait bien par le haut, et que le départ vers les circuits protégés se fait par le haut également.\nLe raccordement de l’interrupteur différentiel se fait par le haut au niveau de la partie alimentation. Le départ vers les circuits divisionnaires se fait aussi par le haut, d’où la dénomination « arrivée haut départ haut ».\nConnexions verticales: Peigne ou fil électrique?\nLa connexion verticale entre interrupteurs différentiels (on parle aussi de raccordement entre tête de rangée) peut se faire de plusieurs façon:\nAvec des fils électriques.\nA l’aide de peignes verticaux.\nAvec des cordons de repiquage.\nLes fils électriques pour relier les interrupteurs différentiels:\nC’est la solution surement la plus économique puisqu’elle consiste à utiliser du fil électrique pour relier les inter-diff entre eux.\nIl faut utiliser du fil électrique de section adaptée au courant d’emploi de l’interrupteur différentiel – le calibre:\n6mm2 pour 25A.\n10mm2 pour 40A.\n16mm2 pour 63A.\nPour le type de fil, il est possible d’utiliser le fil électrique « classique », mais je recommande plutôt d’utiliser du fil H07V-K, plus facile à manipuler avec des embouts électriques.\nLe fil électrique H07VK reste un moyen simple à mettre en oeuvre pour le branchement de l’interrupteur différentiel\nLes peignes verticaux:\nLes peignes verticaux sont des éléments « préformés » qui ne sont compatibles qu’avec une marque d’interrupteur différentiel. Il faut d’ailleurs s’assurer des références compatibles avant d’utiliser ce matériel.\nLe gros avantage, c’est qu’il permet une connexion entre interrupteurs différentiels très facile. Il oblige néanmoins à placer les interrupteurs différentiels en début de rangée (ce qui n’est pas obligatoire, nous le verrons dans la suite de l’article).\nPour preuve qu’il faut bien vérifier avant de choisir un peigne de raccordement vertical, voici deux références Legrand.\nRéférence 4 050 00: Entraxe 125mm pour coffret électrique 2 rangées.\nRéférence 4 050 05: Entraxe 150mm pour tableau électrique 4 rangées.\nCet entraxe fait référence à la distance entre chaque rangée:\nLa connexion électrique verticale dans le tableau entre interrupteur différentiel est une autre solution: Mais il faut être vigilant sur la référence de peigne électrique à sélectionner\nLa connexion de l’alimentation vers les barrettes du tableau électrique s’effectue grâce à un système de borniers électriques au niveau de chaque rangée (Sur la photo ci dessus, bornier bleu pour le neutre et bornier noir pour la phase).\nCette connexion se fait avec du fil électrique (H07VK de préférence comme je l’ai expliqué au dessus).\nLes cordons de repiquage:\nCordon de repiquage pour interrupteur différentiel\nCe cordon est une solution pour qui ne concerne pas le raccordement entre interrupteur différentiel mais qui permet de prolonger une rangée vers une autre rangée.\nLa référence prise pour exemple est la 4 049 27 de Legrand.\nPour mieux comprendre l’utilité, voici un extrait de la documentation technique du produit (accessible ici):\nExtrait de la notice du cordon de repiquage qui permet de prolonger une rangée protégée par un interrupteur différentiel sur une nouvelle rangée de tableau électrique\nLe raccordement à la barrette du tableau électrique:\nIl y a trois cas principaux différents:\nPremière possibilité: Vous installez un tableau électrique avec une seule rangée: L’alimentation de l’interrupteur différentiel de ce tableau peut se faire directement aux bornes du disjoncteur de branchement, sans passer par les barrettes de répartition du tableau – C’est d’ailleurs pour cela que dans de nombreuses références de tableau électrique une rangée, il n’ y a pas de barrette de répartition.\nVous disposez d’un élément de raccordement vertical (peigne) pour plusieurs rangées. Vous pouvez envoyer le raccordement directement au disjoncteur de branchement (ou passer par les barrettes du tableau électrique).\nSi Vous avez un tableau électrique avec plusieurs rangées et les connexions se font depuis chaque interrupteur différentiel avec des fils: Il faut obligatoirement envoyer les connexions des différents interrupteurs différentiels (ou du peigne vertical) aux borniers de répartition.\nSchémas de connexions électriques correspondantes:\nVoici le schéma des branchements électriques des 3 cas évoqués ci dessus.\nRaccordement direct de l’ID vers l’AGCP (disjoncteur de branchement)\nCas d’un tableau à 2 rangées ou plus avec connexion des différentiels 30mA aux borniers via des fils électriques\nCas de la connexion avec un peigne électrique vertical directement au disjoncteur de branchement\nCe que dit la norme NFC-15100 sur ces branchements:\nToutes ces connexions sont abordées de façon informative dans la norme NF C 15-100: Cela signifie que ce n’est pas une obligation, mais que ce doit être vu comme des indications. (Partie 10-1 « Annexe E – (informative) – Conditions de réalisation des liaisons dans les tableaux »).\nExtrait de la norme:\nCette liaison (entre la borne d’entrée du tableau de répartition et la borne d’entrée des protections différentielles divisionnaires) peut être réalisée :\nsoit au moyen de dispositifs de liaison préfabriqués (ex. barres de pontage,répartiteurs, peignes) ;\nsoit au moyen de conducteurs isolés. »\nJe n’entre pas plus dans les détails, puisque la norme ne fait que proposer les solutions que je vous ai donné jusqu’à présent.\nPeigne horizontal et branchement de l’interrupteur différentiel\nLe peigne horizontal permet de distribuer la sortie de la protection différentielle sur les circuits électriques.\nJ’ai expliqué ci dessus que les bornes de sortie d’un interrupteur différentiel sont soit vers le haut ou alors par le bas.\nIl en résulte alors deux cas différents:\nDépart Haut de l’interrupteur différentiel:\nC’est le cas le plus facile à mettre en oeuvre, puisque le peigne électrique vient se connecter dans les bornes directement de sortie de l’inter diff (qui sont donc en haut).\nLa continuité de branchement est parfaite. Il faut utiliser des peignes compatibles avec la marque. En effet, l’écartement des dents du peigne sont identiques selon les marques dans la longueur (en cohérence avec la largeur d’un module de tableau électrique), mais c’est leur disposition dans la largeur qui n’est pas toujours compatible.\nArrivée Haut / Départ Haut: le peigne électrique se connecte en haut de l’interrupteur différentiel 30mA\nDépart Bas de l’interrupteur différentiel:\nOn rencontre un peu mois ce genre d’ID, compte tenu de la simplicité de connexion pour une version avec un départ Haut (avec le peigne comme je viens juste de l’explique au dessus)\nL’alimentation se fait donc par le haut pou un départ par le bas.\nIl est d’ailleurs intéressant de voir que dans le cas présent, le départ et l’arrivée peuvent être inversées (il faut cependant bien le vérifier dans la documentation constructeur).\nSi je prends à nouveau une référence du fabricant Legrand on peut lire dans la documentation technique ici je cite:\n« Alimentation: . indifféremment par le haut ou par le bas ».\nCeci est valable pour la référence 4 115 05 notamment.\nArrivée Haut Départ Bas pour cet ID 30mA de Legrand\nDans ce cas, le départ devra être connecté au niveau de la rangée du peigne électrique avec un bornier de connexion spécifique, via un fil électrique de section adaptée à l’intensité nominale de l’interrupteur différentiel.\nCette borne porte le nom de borne d’arrivée ou encore borne d’alimentation.\nExemple de borne d’arrivée avec la référence Legrand 404906\nCe que dit la norme NFC-15100 sur ce branchement:\nC’est dans la suite de la note d’information (toujours l’annexe E citée au dessus).\n« Cette liaison (C) doit être réalisée à l’aide dispositifs de liaison préfabriqués (ex. barres de pontage, répartiteurs, peignes), permettant d’identifier phase et neutre, choisis et mis en œuvre selon les instructions de leur fabricant. »\nConnexions automatiques ou à vis pour le branchement de l’interrupteur différentiel?\nMaintenant que je vous ai expliqué où ont lieu les différentes connexions, il faut savoir qu’il existe deux type de connexion: La connexion dite automatique et la connexion à vis.\nIl faut savoir que si sur les disjoncteurs divisionnaires, la connexion automatique peut se faire en amont (au dessus) et en aval (en dessous), pour les interrupteurs différentiels, la connexion automatique ne se fait qu’en aval, autrement dit pour la connexion avec le peigne électrique horizontal.\nEn effet la connexion au niveau de l’alimentation électrique générale (via le bornier ou en direct) se fera par vis obligatoirement.\nSi je continue avec une référence Legrand (la 4 116 38) on voit que le mélange connexion vis et automatique:\nLe départ est entouré en rouge: la connexion des peignes se fait automatiquement\nUn gain de temps certains:\nSi le gain de temps est avéré pour les connexions automatiques, c’est surtout pour les disjoncteurs divisionnaires. Mais le fait de pouvoir connecter simplement le peigne est pratique surtout pour les tableaux électriques volumineux (3 ou 4 rangées)\nMais pour un même prix:\nBien évidemment, vous vous doutez surement que si on gagne d’un côté, c’est pour perdre de l’autre.\nEn prenant en comparaison deux références équivalentes – Interrupteur différentiel 30mA type A – toujours chez Legrand, les tarifs public affichés sont de:\n102 euros HT pour la version vis/auto (4 116 38).\n102 euros HT pour la version vis/vis (4 116 17).\nTrès bien, alors si le prix est le même pourquoi choisir un à vis?\nTout simplement pour une question d’habitude: certains électricien ne souhaitent pas avoir recours aux connexions automatiques dans le tableau électrique, par manque de fiabilité: ce n’est juste qu’un avis qui n’a pas de fondement technique particulier (sinon les constructeurs ne proposerait pas ce type de matériel).\nMais si le prix reste identique pour les interrupteurs différentiels, ce n’est pas le cas pour les disjoncteurs divisionnaires en auto.\nVsuel Legrand permettant de bien comprendre la connexion automatique au niveau du départ de l’interrupteur différentiel\nLe positionnement de l’interrupteur différentiel dans le tableau électrique:\nEn début de rangée de tableau électrique:\nLorsqu’il s’agit d’installer un ID dans le tableau électrique et qu’on se réfère à un schéma électrique, l’interrupteur différentiel est toujours installé en début de ligne du tableau électrique.\nPour une question de simplicité de câblage: le raccordement verticale entre ID est simplifié et on peut utiliser notamment les éléments de raccordements électriques verticaux (Les peignes verticaux dont je parle dans un chapitre au dessus).\nC’est aussi une question de logique puisqu’on peut en déduire facilement, coffret électrique fermé, que l’interrupteur différentiel protège tous les disjoncteurs qui suivent.\nInterrupteur différentiel au milieu du tableau électrique?\nMême si c’est une question de logique, il est bien sûr possible d’installer un interrupteur différentiel au milieu du tableau électrique.\nSi ce type d’installation n’est généralement pas très courante dans une installation électrique domestique, l’installation de protections différentielles en milieu de rangée d’un coffret électrique est couramment pratiqué dans le milieu de l’électricité industrielle:\nLes tableaux électriques ne font pas 13 modules comme ceux qu’on peut rencontrer dans une maison, mais plusieurs dizaines de module de large – on parle d’ailleurs d’armoire électrique tellement les tailles des tableaux électriques industriels peuvent être importantes.\nBerger Jacques 27 février 2016 At 10 h 34 min\nQuelqu’un qui sait expliquer! on en trouve pas tous les jours…\nOn a parfois l’impression que l’on parle à un professionnel très expérimenté: alors pourquoi en parler?\nOu que l’on prends les particuliers pour des bricoleurs incompétents et bouchés.\nOu alors, on parle en langage codé afin d’affirmer sa supériorité.\nMême si je sais déjà je suis heureux de trouver confirmation à mes souvenirs intuitifs.\nEt je découvre encore…. MERCI!\nGuillaume 27 février 2016 At 10 h 48 min\nMamadououry Diallo 25 mars 2022 At 18 h 05 min\nChamsan 29 février 2016 At 3 h 09 min\nRol Razafi 14 mars 2016 At 11 h 10 min\nMerci. Quelqu’un qui connait, qui aime et sait partager de façon très didactique, et tout cela gratuit, accessible par tous, on n’en trouve pas beaucoup. Ce site est à recommander.\nNotre gratitude à vous, le généreux auteur de ce blog.\nVincent 21 mars 2016 At 18 h 32 min\nExcellent article, merci beaucoup pour les profanes comme moi qui doivent intervenir sur leurs tableaux et qui paniquent un peu devant la tâche : là maintenant c’est limpide !\nalexandre 24 mars 2016 At 11 h 52 min\nSuper!!! merci à vous. j aimerais vous poser une question… est ce qu en protection d un four à pizza professionnel, je peux mettre un interrupteur differentiel tri, raccorde sur l alim générale et avec en sortie ; le four a pizza directement, est ce possible, ou dois je mettre obligatoirement un disjoncteur différentiel en plus? c ‘est un four à pizza resto italia; 380v 9.5kw.\nGuillaume 25 mars 2016 At 14 h 04 min\nUn disjoncteur différentiel uniquement\ndemba COULIBALY 5 mai 2016 At 0 h 01 min\nmerci, je poses la question à savoir est-ce que le disjoncteur différentiel être utilisée dans le cabinet d’un coffre electric d’un forage\nGuillaume 6 mai 2016 At 8 h 22 min\nIl n’y a pas de contre indication à cela, il faut juste vérifier le type de machine à protéger\nMichaël 20 juin 2016 At 15 h 05 min\nsur une même rangée d’un tableau j’ai un inter diff 40A en tête alimentée directement par le peigne vertical et au milieu de la rangée un inter diff 63A, est-ce qu’il est possible de raccorder l’arrivée de l’inter diff 63 A aux 2 bornes du peigne placé en tête via 2 fils (16mm² car 63A) ?\nCarminas 20 juin 2016 At 17 h 24 min\nOui ces bornes de repiquage sur les peignes verticaux peuvent servir à cela\nLolo 13 août 2016 At 13 h 54 min\nje compte ajouter un inter diff type HPI dans mon tableau LEGRAND existant. Je devrais le placer au milieu d’une rangée faute de place. Est-ce que je peux le raccorder aux bornes à vis de mon peigne vertical ? Si oui quelle section de fil dois-je utiliser ? Enfin faut-il préférer pour cet inter diff un bornier auto ou à vis sachant que le disjoncteur 20A du congélateur sera en auto? Merci d’avance pour vos réponses.\nJonathan 1 avril 2017 At 23 h 31 min\nBonsoir, j’ai une question par rapport au branchement d’un 2eme interdiff en milieu de ranger sur un tableau 13 modules, après une première visite du consuel j’ai du faire rajouter un 2eme interdiff de type A pour protéger ma plaque et le chauffage mais pour alimenter ce 2eme interdiff il m’a dis de mettre un repartiteur…donc j’ai appeler mon électricien pour me faire cela et en fin de compte il c’est repiquer sur le première interdiff avec du câble 10mm2 et est ensuite venu alimenter le 2eme interdiff. Je lis est donc expliquer ce que le consuel ma dis pour la mise en place d’un repartiteur et lui me dis que non, pas besoin c’est au normes comme cela. Le consuel repasse jeudi de la semaine qui arrive donc 2eme visite que j’ai payé 192euros, je rajoute 200euros pour l’électricien et donc je n’ai pas envie de me retapé une 3eme contre visite si le consuel me redis que non c’est pas bon car il n’y a pas de repartiteur….pouvez vous m’éclairer le plus rapidement possible s’il vous plaît?\nCarminas 3 avril 2017 At 19 h 46 min\nLe répartiteur n’est pas une obligation, même si c’est une bonne pratique pour avoir un serrage de qualité.\nPar contre attention à la section des fils.\nCar le fil qui alimente le 1er ID, voit passer l’intensité cumulée des 2 ID.\nIl faut donc du 16²\nPour alimenter le 2ème ID, du 10² suffit si l’ID est un 40A\narnaud 13 juillet 2017 At 17 h 10 min\nJ ai acheter un id siemens 5sm3 314-OKL\nET J AIMERAIS savoir ou est l arrive par le bas ou le haut car dans le coffret pré équipe il y a des peignes mais que pour l arrive vers le bas mais cela veut dire que mon arrive est vers le bas je vais la branché sur n 2\nDonc je suis un peu perdu car la » norme » dit que n 2 c est le départ\nMars 16 juillet 2017 At 14 h 34 min\nBonjour j’ai un tableau electrique 3 fois 13 modules et après consultation norme nfc15 100 il serait trop petit et pourtant quand on voit les shema qu’il propose il serait suffisant pouvez vous m’éclairer svp\nMax Mirror 10 août 2017 At 18 h 55 min\nBonjour, j’ai un DD Legrand 4115 5 : vous en parlez, il peut se connecter avec une arrivée en haut ou en bas mais il n’est pas mentionné où la phase et le neutre doivent être raccordés,\nà gauche ou à droite? (La plupart des DD ont le neutre à gauche mais bon…) et je pense que c’est pareil à gauche ou a droite mais au cas où…\nCarminas 11 août 2017 At 23 h 53 min\nJe ne trouve pas la référence que vous citez chez Legrand.\nEn France l’usage est de mettre le neutre à gauche, bien qu’il n’y ait pas d’obligation normative.\nAttention, si votre disjoncteur est unipolaire + neutre la phase doit impérativement être à droite.\nS’il est bipolaire, cela fonctionnerait avec la phase à gauche ou à droite.\nMainard Jacky 6 décembre 2017 At 8 h 36 min\nSvp pouvez vous me dire si on peut installer un tableau électrique sans différentiel car il faut seulement qu’en cas de problèmes ce soit le compteur qui disjoncte car en notre absence personne ne peut aller au tableau remettre le différentiel , mon compteur lui est à l’extérieur donc accessible sans clef.\nJe sais que le différentiel est conseillé par les normes de sécurité mais je ne peux pas faire autrement .\nPuis je tout de même brancher mes fils d’arrivée du compteur dans un coffret sana différentiel .\nMerci pour votre réponse qui pourra m’éclairer ,ce n’est pas un jeu de mot!!!\nCarminas 6 décembre 2017 At 23 h 42 min\nIl faudrait savoir dans quel contexte vous posez cette question.\nSi c’est pour une habitation, il est obligatoire d’avoir des différentiel 30mA en tête de tous les circuits\nfred 7 décembre 2017 At 19 h 43 min\nje suis sur une installation neuve est j ai quelques questions :\n* je n ai pas de plaque de cuisson électrique dois je quand même avoir un disjoncteur 32 A ?\n* je chauffe avec un poêle a bois et 1 radiateur électrique dans les 3 chambres, mon disjoncteur de coupure serra en 30 ou 45 A et donc quel différentiel 63mA, 40mA ?\n* dans mon tableau chaque rangees doit avoir le meme type de differentiel (tous en 63 ou je peux combiner 63 et 40 °\nCarminas 7 décembre 2017 At 20 h 49 min\nUn logement doit être en capacité d’accepter tout type de plaque en fonction des souhaits de ses occupants successifs.\nDonc oui un circuit 6² 32A est obligatoire, même si vous choisissez à titre personnel de ne pas utiliser de plaque de cuisson\nLes différentiels sont toujours des 30mA.\nLe courant assigné de ceci peuvent être 63A (et cela convient dans tous les cas de figure) ou 40A (cela dépend de la nature des circuits que l’on met en aval)\nLa puissance d’abonnement souscrite n’entre pas en compte.\nC’est la puissance de branchement maxi qui compte et qui est désormais systématiquement de 60A\nVous pouvez combiner les différentiels\nszboda 6 juin 2018 At 18 h 02 min\nC’est la puissance de branchement maxi qui compte et qui est désormais systématiquement de 60A ?\nJe ne comprends pas, ou alors cela s’ applique à du chauffage électrique + ballon…?\nJean 3 janvier 2018 At 21 h 52 min\nBonsoir, sur un tableau Legrand avec 2 étages reliés par un peigne vertical aux 2 différentiels de début de rangée, peut-on brancher indifféremment la phase et le neutre sur les connecteurs de l’étage du haut ou de celui du bas.\nCarminas 4 janvier 2018 At 21 h 16 min\nL’autre borne peut vous servir pour un repiquage, par exemple alimenter un autre différentiel ou un autre tableau\nBEHIN 13 mai 2018 At 10 h 12 min\nj’ai demandé un devis à un électricien,\npour l’installation d’un différentiel (réclamé par l’ audit lors de l’achat de l’appartement)\nil faut à peu près 200 E de matériel, sans détailler il me réclame en tout 560 E !!!\nce qui fait 6 heures de travail puisqu’il me dit travailler à 42 E de l’heure\nCOMBIEN FAUT IL DE TEMPS\npour installer ce différentiel (int.dif 63 A MA A- 1 dijonc.10 A – 1 de 16 – 1 de 20 – 1 de 32 ) ?\nça me semble un peu cher !!!!!!!!\nGuillaume 13 mai 2018 At 14 h 05 min\nIl faudrait peut être effctivement un peu plus de détail.\nD’après ce que vous dites, c’est le remplacement complet des protections du tableau électrique. Ensuite, il faut savoir si le coffret est remplacé également.\nLa localisation rentre en ligne de compte également.\nRenaud 6 juin 2018 At 10 h 15 min\nBonjour et merci pour ce cour clair et agréable\nDans cet exposé il est question d’ID (interrupteur différentiel), pouvez vous me dire quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un intérrupteur différentiel? l’un peut-il remplacer l’autre?\nszboda 6 juin 2018 At 18 h 00 min\nPour preuve qu’il faut bien vérifier avant de choisir un peigne de raccordement vertical, voici deux références Legrand\nRéférence 4 050 00: Entraxe 125mm pour coffret électrique 2 rangées\nRéférence 4 050 05: Entraxe 150mm pour tableau électrique 4 rangées\nPour les coffrets DRIVIA 4 rangées 13 ou 18 modules, l’ entraxe est bien de 125 et non de 150 ! Cf la doc\nCarminas 6 juin 2018 At 19 h 38 min\nVous trouverez toutes les précisions nécessaires dans cet article :\nMais en résumé :\nL’interrupteur différentiel assure :\n– une protection automatique des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d’isolement).\nLe disjoncteur assure :\nLe disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l’interrupteur différentiel et du disjoncteur.\nEn pratique, dans les locaux d’habitation, on n’utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.\nOn n’utilise pas les disjoncteurs différentiels (beaucoup plus chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l’on souhaite utiliser sous un différentiel dédié.\nTOURNEBIZE 6 juin 2018 At 20 h 47 min\nRien à dire, explications vraiment parfaites, un véritable pro.\nStephane 26 septembre 2018 At 14 h 50 min\nJ’ai un tableau électrique avec uniquement du matériel de marque Hager (3 rangées de ID et disjoncteurs).\nEst il possible de remplacer l’ID 40A 30mA type A (CDA743F) par un ID équivalent mais de marque Schneider ?\nou faut il obligatoirement un ID Hager ?\nCarminas 26 septembre 2018 At 18 h 26 min\nRien n’interdit de mélanger les marques\nToutefois les liaisons par peigne (horizontal ou vertical) avec les autres composants du tableau ne seront pas possible.\nIl faudra nécessairement faire des liaisons par fils en 10².\nFabien 6 novembre 2018 At 18 h 49 min\nJ’ai besoin d’aide avant passage consuel.\nAmperage de l’AGCP = 60A\nPour l’interrupteur différentiel de type A j’ai mis un 63A par contre j’ai le 32A plaque + le 20A du lave linge + 20A four + 3 circuit prises 20A + 1 éclairage 10A.\nMon interrogation est la suivante, je précise avant que je ne suis pas assujetti à l’amendement 5 permis antérieur, ma question:\nLe nombre de disjoncteurs sur l’IDD de type A est normalement limité à 4 suivant la norme par contre du fait que le mieux soit un 63A est supérieur à l’amperage de l’AGCP me permet il de dépasser le nombre max de 4.\nFrancois 9 décembre 2018 At 21 h 25 min\nBonjour Guillaume et merci pour cette mine d’informations qui m’aide beaucoup.\nUne question concernant l’alimentation des peignes verticaux,puis-je utiliser du 10mm2 pour alimenter un peigne qui alimente 2ID de 40A ?En effet,il me semble impossible de passer du 16mm2 derrière ce peigne.le peigne est un Schneider.Mon abonnement est de 6kva.Merci à vous\nCarminas 10 décembre 2018 At 21 h 59 min\nSi votre DB est un 10/30A ou un 15/45A, pas de problème pour utiliser du 10².\nMais si c’est un 30/60A il faut du 16²\nReste que tant que votre abonnement est de 6kVA, il n’y a pas de risque si vous mettez du 10² à la place du 16². Mais ce serait non conforme si vous aviez un consuel à faire passer et cet abonnement pourrait évoluer un jour.\nFrancois 13 décembre 2018 At 21 h 40 min\nJ’ai tout compris!Merci et bonne soirée!\nFabien 20 décembre 2018 At 11 h 44 min\nBonjour Guillaume et merci beaucoup pour vos précieux conseils !\nMon AGCP : 500mA – calibré 45 A – Abonnement 9Kva\nDans mon tableaux de répartition : 2 ID 30mA – 40a – type AC (tous les deux…)\nSur chacun des 2 ID : aucuns fils (phase et neutre) provenant des borniers d’alimentation ne sont raccordés aux bornes d’arrivée des ID…\nSur les bornes départ des 2 ID, les neutres arrivant du bornier d’alimentation Neutre sont raccordés, et de là partent vers les disjoncteurs protégeant chaque circuit par l’intermédiaire de peignes. Grosso modo, les fils de neutre d’alimentation sont insérés dans les mêmes fiches départ que les peignes de neutre au niveau des 2 ID.\nMême constat pour les phases :\nSur les bornes départ des 2 ID, les phases arrivant du bornier d’alimentation Phase sont raccordés, et de là partent vers les disjoncteurs protégeant chaque circuit par l’intermédiaire de peignes. Grosso modo, les fils de phase d’alimentation sont insérés dans les mêmes fiches départ que les peignes de phase au niveau des 2 ID.\nLes effets : lorsque les ID sont off, les circuits restent alimentés.\nMa question : Est-il indispensable d’alimenter un ID via ses bornes d’arrivée et uniquement ses bornes d’arrivée?\nJ’ai l’intention de remplacer ces 2 ID par 3 ID 30mA – 63a (2 types A et un type C).\nLe chauffage de la maison était au départ assuré par une chaudière à gaz qui a été remplacé par des chauffage électrique à inertie. Je soupçonne les bricoleurs de ne pas avoir voulu adapté le tableau de répartition à cette nouvelle configuration et d’avoir laissé des ID sous calibrée et shunté.\nMerci d’avance de me donner votre avis.\nfred 29 janvier 2019 At 19 h 45 min\nUne question concernant l’alimentation des peignes verticaux et horizontaux.Je souhaite remplacer mes différentiels mais je n arrive pas a trouver un différentiel legrand réf 411618 qui est a vis .vis peux t’on le remplacer par le différentiel 411650 qui et a vis et auto en gardant mes disjoncteur qui son a vis ref 407674 merci\nGuillaume 29 janvier 2019 At 20 h 25 min\nComment est fait votre raccordement aujourd’hui? Avez vous des peines verticaux?\nCarminas 29 janvier 2019 At 23 h 48 min\nSur une même rangée, on peut mixer du matériel à connexion auto et à vis.\nJérôme 10 février 2019 At 20 h 26 min\nSimple, précis et compréhensible par presque tout le monde 😀.\nDominique Mathieu 9 mars 2019 At 18 h 40 min\nBonjour, je voudrais installer une protection dans une caravane. Je n’ai qu’une plaque à induction et 4 ampoules. Que me conseillez vous? Maerci\nCAPON Patrick 18 mars 2019 At 15 h 04 min\nUn très grand bravo pour votre article très complet et bien expliqué. Y compris vos réponses aux différentes questions en commentaires. Votre langage reste à la portée d’amateurs sans employer de mots incompréhensibles.\nRENARD Jean Paul 23 mars 2019 At 17 h 52 min\nbonjour et merci pour vos précieuses informations.\nJ’ai aujourd’hui un branchement 18 kw triphasé. Compteur de branchement à 120 m du tableau près duquel il y a un disjoncteur 300ma et non 500 ma (je ne sais pas pourquoi 300ma).\nChaque phase alimente un étage de la maison.\nAujourd’hui, il n’y à pas d’interrupteur différentiel. Je souhaite donc refaire ce tableau pour le passer aux normes. (installation faite début 1980).\nComment choisir la puissance des interrupteurs différentiel 40ma ou 63ma ?.\nSachant aussi qu’il n’est pas impossible que je passe en abonnement 24kw.( car le disjoncteur près du compteur en bordure de propriété disjoncte parfois. D’ailleurs, il y a quelques année, le technicien EDF a mis un « plus » gros fusible pour « plus de tranquillité ». (effectivement, ca disjoncte beaucoup moins. Je ne sais d’ailleurs pas à quoi sert ce très gros fusible).\nLe disjoncteur 300ma près du tableau, lui, ne disjoncte jamais.\nCarminas 24 mars 2019 At 12 h 24 min\nVous avez sans doute un DB 10/30A et dans ce contexte des ID 40A suffiraient forcément.\nMais si vous envisagez 24 kVA voire plus, ENEDIS vous mettra un DB 30/60A, ce qui impliquera des ID 63A si vous voulez faire simple et sans risque de surcharge (même si des 40A restent possibles dans certains cas d’usage).\nAttention toutefois au câble de liaison dont la section pourrait être trop juste et au disjoncteur intérieur qu’il faudra sans doute changer.\nUne solution plus simple et moins onéreuse, serait d’envisager la mise en place d’un délesteur.\nRENARD Jean Paul 26 mars 2019 At 16 h 50 min\nJ’ai sur 120 mètres, un câble R02V 4×25².\nEst-ce suffisant si je passe en 24 KW?\nEn fait, c’est le chauffage électrique qui pose problème. L’ensemble des convecteurs représente déjà 18 KW.(que des radiateurs de 1000W et 500W dans les salles de bains).\nAu fait, c’est quoi ce gros fusible d’environ 2,5 cm de diamètre que le technicien EDF à changé vers le compteur qui est situé à 120 mètres en limite de propriété, pour « un plus fort » afin « d’être plus tranquille » vers le compteur qui se trouve dans la rue ?\nIl à changé ce fusible pour un plus fort après 3 ou 4 déplacements (ils étaient peut-être grillés ?)et maintenant, effectivement, plus de problème du coté compteur.\nIl arrive parfois encore que le disjoncteur près du compteur disjoncte (une ou deux fois par an).\nLes deux disjoncteurs sont des 30/60.\nAujourd’hui, j’ai encore un ancien compteur installé vers 1980. Je viens de recevoir un courrier d’EDF m’informant du changement prochain des compteurs dans le quartier.\nJ’ai donc peur de ne plus passer avec 18 KW avec le compteur Linky.\nCarminas 27 mars 2019 At 19 h 24 min\nEn principe on dimensionne pour le calibre de maxi du disjoncteur de branchement donc 60A (la puissance d’abonnement pouvant changer à tout moment) et on essaie de ne pas dépasser environ 2% de chute de tension maxi dans la liaison\nAvec 60A en tri sur 120 mètre de 25², la chute de tension maxi est en de 2,9%, donc en théorie un peu trop.\nActuellement avec 30A c’est 1,4% maxi et si vous passiez à 40A ce serait 1,9% maxi.\nEn conclusion hors norme, mais acceptable pour 24 kVA\nSi c’est du chauffage électrique qui compose l’essentiel de la puissance, un délesteur peut être une solution pratique, mais relativement chère.\nVoir le temps qu’il faudra pour l’amortir comparé à payer 4€25 de plus par mois en abonnement pour passer à 24 kVA.\nLes gros fusibles, sont les fusibles AD en amont du compteur qui à la fois protègent celui-ci et permettent à ENEDIS d’intervenir sur le compteur en toute sécurité après avoir enlever les fusibles.\nRENARD Jean Paul 9 avril 2019 At 7 h 32 min\nEt merci pour vos réponses. C’est un plaisir de vous lire tant vos réponses sont claires pour un profane.\nDans mon cas exposé et pour compléter ma compréhension, pourquoi ce gros fusible a grillé dans le passé par 3 fois avant que le technicien EDF, lassé de venir le remplacer en ait mis un « plus fort »?.\nJ’ai un disjoncteur 30/60 réglé sur 30A près du tableau et un disjoncteur 30/60 blanc réglé sur 30A près du compteur à 120 mètres du précédant.\nPourquoi le fusible à grillé ? le disjoncteur près du compteur aurait du disjoncter?\nLe compteur Linky est doté d’un disjoncteur. A quoi sert alors le disjoncteur de branchement ? Lequel va disjoncter en cas de surconsommation : Le disjoncteur de branchement ou le disjoncteur du compteur Linky ?\nCarminas 9 avril 2019 At 20 h 32 min\nSans connaitre la calibre du fusible difficile de répondre.\nEnsuite même à calibre égale, un fusible peut être plus réactif qu’un disjoncteur.\nCela explique peut être votre problème\nLe disjoncteur de branchement joue plusieurs rôle :\n– Matérialisation de la séparation entre l’installation ENEDIS (qui dépend de la NF C14-100) et l’installation privative (qui dépend de la NF C15-100)\n– Coupure générale de l’installation privative\n– Protection contres les court-circuits\n– Protection contre les défaut d’isolement supérieurs à 500mA (mais qui en principe n’entre pas en service s’il est sélectif, vos 30mA sautant avant)\n– Protection contre les surcharges, mais effectivement avec un Linky c’est ce dernier qui agira en 1er en cas de dépassement d’abonnement (vu qu’il est moins tolérant)\nRENARD Jean Paul 13 avril 2019 At 8 h 35 min\nBon je crois que je vais entreprendre progressivement le remplacement de mes trois tableaux.(un par étage).\nMaintenant c’est le coût de l’opération qui est à voir.\nJe vais me permettre de vous poser une question à laquelle je ne sais pas si vous avez le droit de répondre :\nJ’ai fait un tableau comparatif des coûts de tout le matériel nécessaire au remplacement du 1er tableau pour trois distributeur (marque LEGRAND). J’ai par internet comparé les prix pour « DOMOMAT3 », « Bâtir moins cher » et « 123élec ».\n123élec est le moins cher.\nAvez vous un avis sur la fiabilité de ces distributeurs par internet ? ou sur d’autres distributeurs avec lesquels vous travaillez ?.\nCarminas 13 avril 2019 At 22 h 45 min\nJe commande souvent sous 123elec, pas de problème à ce jour.\nQuelque fois sur Domomat, pas de problème non plus.\nJamais essayé Batir moins cher.\nSinon regardez Elec44 qui a des prix intéressant et une gamme plus large ou materielelectrique qui a une gamme complète mais un peu plus chère.\nParfois il faut panacher entre plusieurs boutiques.\nDe manière générale je privilégie, lorsque c’est possible, des boutiques qui propose le paiement Paypal car cela inclut une assurance (cas des boutiques qui déposent le bilan par exemple)\nRENARD Jean Paul 14 avril 2019 At 11 h 41 min\nRENARD Jean Paul 17 avril 2019 At 7 h 03 min\nCi dessus, vous précisez la section du câble adaptée au calibre de l’interrupteur différentiel :\nUne question : Pourquoi le cordon de repiquage LEGRAND est en 10 mm2 pour une intensité jusqu’à 63A ?\nCarminas 17 avril 2019 At 19 h 27 min\nParce que la norme a évolué récemment et permet dans certains cas de figure de faire un repiquage avec du 10² et une intensité de 63A.\nrachel 24 avril 2019 At 17 h 09 min\nj’aimerai savoir si il y a une distance maximum de cablage après un inter diff, si oui laquelle ? cas d’une caravane raccordée à une armoire mobile (cirque) pas forcément tout près. dois je en rajouter un dans la caravane en plus des disjoncteurs ?\nJEAN PAUL RENARD 26 avril 2019 At 8 h 39 min\nDans l’une de vos réponses précédente vous proposez un délesteur pour résoudre le problème de dépassement de puissance essentiellement dû à l’installation de chauffage dans ma maison.\nJ’ai lu avec attention votre blog sur le délesteur électrique et je ne vois pas comment faire le branchement d’un tel appareil dans le cas de mon installation.\nPour rappel sur mon installation électrique :\n-Compteur et disjoncteur de branchement à 120 m du point d’arrivée dans le sous-sol.\n-Branchement en triphasé 18 KVA (120 mètres de câble 4 x 25²).\n-A l’arrivée dans le sous-sol, un disjoncteur 300ma.\n-Dans le sous-sol un tableau électrique (à rénover) (éclairage, prise, chauffe-eau, mal,..) sur phase 1.\n-Au ré de chaussée un tableau électrique (à rénover) :\nSur phase 1 (celle qui est également utilisée au sous-sol) : éclairage, prises, plaque de cuisson, four ,…\nSur phase 2 : Le chauffage du ré de chaussée : 8 convecteurs de 1000W et 1 de 500W.\nIls fonctionnent tous. Ca disjoncte de temps en temps mais très rarement (une seule fois cette année). Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi ça ne disjoncte pas plus souvent car normalement, il n’y a que 6 KVA de puissance par phase. (ça disjonctait plus souvent avant que le technicien EDF mette un fusible « plus gros » au niveau du compteur et ce fusible grillait, maintenant, il ne grille plus).\n-Au 1er étage un tableau électrique (à rénover) :\nSur phase 3 : le chauffage (7 convecteurs de 1000W et 1 de 500W). Certaines chambres n’étant pas occupées, la consommation de 6 KVA n’est pas atteinte.\nL’éclairage et les prises sont sur une autre phase (probablement la phase 1).\nIl pourrait donc être intéressant de mettre un délesteur au ré de chaussée pour l’installation de chauffage qui couperait le chauffage de certaines pièces ou couloir (éventuellement, également au 1er étage pour le chauffage).\nMais je ne comprends pas comment faire cette installation.\nLe délesteur contrôle le passage du courrant :\n-Soit à l’aide d’une sonde de mesure installée sur l’alimentation principale en sortie du disjoncteur principal de branchement.\n-Soit en branchant directement le délesteur en sortie du disjoncteur de branchement.\n-Soit en connectant le délesteur au compteur principal si ce compteur est électronique.\nLa connexion sur le compteur principal est surement la plus fiable mais :\n– Je pense que l’information donnée par le compteur est au niveau global de l’abonnement triphasé (18 KVA) et non au niveau de chaque phase (6 KVA).\n– Je n’ai pas de câble allant du compteur au tableau de l’installation qui se situent à 120m de distance. (sauf le câble du top EDF).\n– (pour l’instant, j’ai encore un vieux compteur mais j’ai reçu un courrier m’informant de l’installation prochaine du compteur Linky).\nLa connexion en sortie du disjoncteur de branchement :\n-Le disjoncteur de branchement se trouve à 120 m. Donc pas possible.\n-Si je branche en sortie de mon disjoncteur intérieur de 300ma sur la phase concernée, compte tenu de la perte de puissance sur 120 mètres, le disjoncteur de branchement risque de se déclencher (comme aujourd’hui) en cas de dépassement de puissance, avant le délesteur car le délesteur doit être calibré sur la même puissance que le compteur soit 30 A par phase dans mon cas pour 18KVA en triphasé. (comme aujourd’hui, le disjoncteur de branchement saute mais le disjoncteur intérieur lui, ne saute jamais).\nLa connexion à l’aide d’une sonde :\n-Je pense aux mêmes problèmes que le branchement en sortie de disjoncteur de branchement dû à la perte de puissance sur 120m.\nJe ne suis pas du métier et je ne m’enrichie que grâce à vos Blogs. Je ne suis donc pas certain d’avoir été très clair et d’utiliser les bons termes.\nCarminas 26 avril 2019 At 23 h 29 min\nEn gros il y a 2 mode de mesure :\n– celui issu d’un compteur électronique via la téléinfo. Rien ne vous enmpeche de remettre dans le logement un compteur type EDF, mais privatif.\n– la mesure de l’intensité liée à l’aide de 3 tores de mesure (1 par phase), soit interne au délesteur, soit externe.\nQue cette mesure se fasse juste en sortie du disjoncteur de branchement ou à l’arrivée dans le logement revient au même (la distance joue sur la tension, pas sur l’intensité)\nDe plus le délesteur coupe a une intensité légèrement inférieure à celle de l’abonnement.\nLa mesure se fait par phase et non en global.\n3 contacts en sortie, un par phase, permettent de couper les appareils que vous souhaitez sur la phase associée.\nMais si le cas ne se produit qu’une fois par an, je pense qu’il est peu pertinent d’investir dans un tel matériel.\nJEAN PAUL RENARD 27 avril 2019 At 9 h 00 min\nUne nouvelle fois, merci pour ces informations.\nCe matin, j’ai vérifié quels sont les branchements sur chacune des trois phases. Ceci en débranchant les phases l’une après l’autre.\nEt la ho surprise.\nC’est la phase 2 qui supporte TOUS les radiateurs électrique de la maison, du re de chaussée et de l’étage, soit actuellement 10 ou 11 KVA pour les radiateurs en fonctionnement (les autres radiateurs étant arrêtés dans les chambres inoccupées). Sur la phase 3, il n’y a rien de branché.\nC’est manifestement une erreur.\nMais alors, pourquoi ca ne disjoncte pas puisque chaque phase supporte 6 KWA.\nCarminas 27 avril 2019 At 13 h 58 min\nUn disjoncteur EDF est souvent légèrement tolérant.\nUn radiateur fonctionne en tout ou rien et alterne en permanence des phases de fonctionnement à fond et des phases d’arrêt.\nStatistiquement il est rare que tous soient en phase de chauffe simultanément.\nIrène M. 8 août 2019 At 15 h 20 min\nJ’aurais besoin de vos précieux conseils.\nJe vais équiper une extension, il devrait y avoir 3 pièces donc 3 points lumineux, 4 à 5 prises de courant, une alimentation de volet roulant.\nJ’ai actuellement un câble branché sur dans mon tableau principal à un disjoncteur de 20A et qui arrive près de cette extension.\nMa question est la suivante : Puis-je prendre ce câble et le connecter à un disjoncteur différentiel 30Ma pour alimenter le nouveau tableau qui desservira cette extension ?\nCarminas 10 août 2019 At 7 h 45 min\nTout dépend de la section de ce câble et de la puissance maxi dont vous avez besoin pour cette extension.\nSi actuellement il y a un disjoncteur 20A au départ, c’est probablement que le câble est en 2,5².\nMais il pourrait aussi être de section plus grosse (il n’y a qu’en regardant que vous saurez)\nDu 2,5² ne vous permettra pas plus de 4,5 kW ce qui peut suffire pour l’usage décrit mais qui est peu pour toute une extension si vous voulez quelques chose d’évolutif.\nSi la section est plus élevée, vous pourrez bénéficier de plus de puissance.\nOn supposant que ce soit réellement du 2,5² et que cela vous suffise, ce qu’il faut faire c’est :\n– déplacer le disjoncteur 20A actuel afin qu’il ne soit plus rattaché à la rangée avec les autres disjoncteurs, mais alimenté en direct depuis les borniers du tableau principal\n– mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A en tête du nouveau tableau, suivi de 3 disjoncteurs\nSi la section du câble est plus importante, vous pourrez augmenter le calibre du disjoncteur au départ, vous offrant ainsi plus de puissance.\nIrène M 14 août 2019 At 16 h 21 min\nEn fait c’est du câble rigide 4².\nJe vais suivre vos conseils en reliant le câble aux borniers et mettre un nouveau tableau avec un interrupteur différentiel de 30mA.\nCarminas 16 août 2019 At 19 h 34 min\nSi c’est du 4², vous pouvez mettre un disjoncteur 25A au départ qui vous autorisera 5,5kW.\nCela vous donnera un peu plus de marge.\nMichael 30 octobre 2019 At 20 h 29 min\nSuper article (et super blog!). Bravo.\nIl serait utile d’ajouter un schéma de connexion pour un départ du diff par le bas (avec la borne d’arrivée). Parce que je dois dire que je ne trouve pas de diff 64A avec arrivée et départ en haut, et avec les poles décalés pour pouvoir mettre un peigne horizontal vers la rangée de disjoncteurs à droite.\nSi quelqu’un d’ailleurs sait où acheter un diff arrivée et départ en haut avec les pôles décalés (et de la marque Hager pour être alignés avec les disjoncteurs), je suis preneur.\nCarminas 31 octobre 2019 At 13 h 35 min\nJe ne suis pas spécialiste de cette marque, mais il me semble que chez Hager, l’arrivée se fait par le bas et le départ par le haut, afin de pouvoir être peigné directement avec les disjoncteurs.\nSur d’autres marques c’est différent.\nPar exemple chez Legrand les diff peignables sont avec une arrivée par le haut et un départ par le haut.\nChristian C 14 novembre 2019 At 18 h 35 min\nen plus d’être une mine d’informations très pertinentes et parfaitement expliquées (sans la grosse tête, ce qui est extrêmement appréciable), c’est toujours un plaisir de visiter ce site agréablement illustré et écrit !\nUne question sur un montage d’ID. J’ai une ligne vers le garage attenant à la maison, qui part du tableau, protégée par un disjoncteur faisant partie d’une rangée précédée d’un ID type AC.\nDans le garage, un tableau divisionnaire, qui dessert plusieurs prises. Actuellement, un lave-linge est branché sur une de ces prises 16 A non dédiées. Est-il possible (et utile ?) d’intercaler un ID type A sur la ligne qui va au lave-linge ? C’est à dire de faire suivre sur une même ligne un ID AC (en tête sur le tableau principal), un disjoncteur (tableau principal), un ID A et un autre disjoncteur (tableau divisionnaire) ?\nMerci si vous pouvez prendre le temps de la réponse 🙂\nEt encore bravo et merci pour tous les conseils, infos, astuces et essais de matériel !\nCarminas 15 novembre 2019 At 20 h 25 min\nEst-ce utile d’avoir un type A : Oui car il protège en plus contre les défauts de composantes continues générées par un lave-linge.\nPar contre le schéma que vous proposé n’est pas idéal en terme de sélectivité : en cas de défaut sur le lave-linge, les 2 ID risquent de sauter simultanément.\nPersonnellement, voici ce que je ferais :\n– je sortirais de l’ID type AC le disjoncteur placé au départ du tableau divisionnaire.\n– j’ajouterais un ID type A en tête du tableau garage\nOutre une meilleur sélectivité des ID, cela repartirais mieux les circuits sur 2 ID, limitant ainsi le risque de surcharge et créant plus d’indépendance entre circuits maison et circuits garage.\nBzh56 18 novembre 2019 At 0 h 12 min\nBonjour, il y a quelque chose que je ne comprends pas, vous dites qu’il faut adapter la section du câble en fonction des inter diff, à savoir:\n10mm2 : diff 40A\n16mm2 : diff 63A\nFaut il vraiment tenir compte de l’intensité des inter diff ? Imaginez un disjoncteur de branchement calibré à 30A (6kva) et un inter diff de 40A, quelle importance d’utiliser un câble de 10mm2 puisque l’intensité max de pourra jamais arriver à 40a étant donné que le DB aura coupé à 30A.\nDe plus, inutile prévoir l’intensité max d’un inter diff puisqu’il ne protège pas des surintensité, Au final même si l’inter diff est de 63A on peut le câbler en amont en 6 mm2, puisque dans mon exemple le DB coupera à 30A, non ? Bien évidemment tous dépensera également de l’intensité des disjoncteurs divisionaire en aval\nCarminas 18 novembre 2019 At 7 h 39 min\nUn logement est fait pour durer des années avec plusieurs occupants successifs, les besoins en énergie peuvent évoluer au cours du temps.\nOn ne dimensionne donc pas l’installation en fonction du calibre de réglage du disjoncteur de branchement qui peut changer à tout moment par un simple appel à votre fournisseur d’énergie.\nL’installation doit être au départ prévue pour absorber le maxi possible, donc on dimensionne en fonction du calibre maxi du DB.\nC’est encore plus vrai avec le compteur Linky, où de toute façon le disjoncteur de branchement est réglé sur sa valeur maxi, le réglage de l’abonnement se faisant à distance sur le Linky sans intervention d’un technicien.\nA noter d’ailleurs que les derniers DB sortis ne sont plus réglables et sont calibrés à 60A.\n– Sur les anciennes installations qui possèdent un DB 15/45A, on peut se limiter à du 10² pour tout alimenter (mais ENEDIS ne pose plus de 15/45A).\n– Depuis 2015 la norme autorise d’alimenter un ID 63A en 10², même avec un DB 60A, à condition que cette alimentation se fasse en direct (pas via un peigne vertical, pas de repiquage entre ID). Voir annexe E page 519 de la NF C15-100.\nMaxime 6 décembre 2019 At 8 h 36 min\nMerci pour ces infos intéressantes, néanmoins j’ai un cas a soumettre.\nJe souhaite ajouter une prise Legrand greenup et donc le différentiel 20A type hpi/F qui va avec, or dans mon tableau je n’ai bien sûr pas de ligne entièrement vide (mais de la place en bout de chaque ligne), devrais-je :\n1/ Le cascader avec un des différentiels existant en tenant bien sûr compte de la puissance qui sera absorbée par la prise ?\n2/ Tirer une paire de câbles depuis le peigne vertical et donc le raccorder en sortie de disjoncteur principal ?\n3/ une solution a laquelle je n’aurais pas pensé ?\nJe n’aime pas la solution 2 car visuellement ça me semble dangereux, on pourrait penser couper toute la ligne en désactivant le différentiel en tête de ligne mais la prise resterait alimentée.\nLa première solution est elle viable (mettre en série deux différentiels est il propre même s’ils ne sont pas de même type)\nEt si la solution 1 est la bonne, comment choisir la ligne en question ?\ncarminas 6 décembre 2019 At 19 h 51 min\nOn fait tout le temps comme celà\nA vous de mettre ce différentiel bien à l’écart du reste et d’étiqueter si nécessaire avec les avertissements qui vont bien.\nAvec la solution 1 vous n’aurez pas une bonne sélectivité et vous risquer en plus de surcharger le différentiel de la rangée.\nMaxime 10 décembre 2019 At 5 h 58 min\nPour ma culture qu’est ce que vous entendez par ‘pas une bonne sélectivité’ ?\nAutre question, quelle section de cuivre pour le raccordement via le peigne, du 10mm2?\nCarminas 10 décembre 2019 At 20 h 40 min\n1/ La sélectivité, c’est le fait que 2 parties de l’installation sont bien indépendantes.\nDonc qu’un défaut sur l’une n’entraîne pas la coupure de l’autre et réciproquement.\nAvec votre solution 1, en cas de défaut sur la prise greenup le disjoncteur différentiel dédié coupera, mais cela risque également de couper l’interrupteur différentiel depuis lequel vous cascaderez.\n2/ Si le disjoncteur différentiel est un 20A, il faut du 2,5² mini. Voir en fonction de ce qu’accepte la borne de raccordement de laquelle vous repartirez\nMaxime 23 décembre 2019 At 13 h 41 min\nMerci beaucoup pour toutes ces infos, j’ai un peu surdimensionné les câbles (j’avais des chutes de 10mm2 rigide pour le raccordement au disjoncteur principal et j’ai raccordé la prise en 4mm2 rigide, la prise accepte de 2.5 a 6mm2 de section) mais pour la distance que j’ai ça ne coûte presque rien de plus même si sur 9m de câble passer de 2.5 a 4 ne doit vraiment pas changer grand chose en terme de pertes.\nMat 7 janvier 2020 At 21 h 14 min\npour un peigne entre un inter 40A et un inter 63A, faut-il un peigne 63A (valeur max des deux inters) ?\ncarminas 8 janvier 2020 At 17 h 23 min\nOui de toute façon EDF ne vous délivre pas plus de 60A sur une installation domestique actuelle.\nElsa 30 janvier 2020 At 11 h 46 min\nJe me pose une question, si l’alimentation du disjoncteur est réalisé par le bas, est-il obligatoire (ou indiqué) de le préciser ? Je ne trouve rien à ce sujet dans la NFC 15100.\nCarminas 31 janvier 2020 At 7 h 12 min\nEffectivement rien dans la NF C15-100 n’oblige à alimenter par haut\nMais l’usage veut que ce soit le cas.\nAfin d’éviter toute confusion et tout danger à une personne qui interviendrait sur l’installation, une étiquette d’avertissement est conseillée (en tout cas par le bon sens, si ce n’est par la norme)\nElsa 4 février 2020 At 9 h 35 min\nFrédéric 13 avril 2020 At 14 h 11 min\nd’abord merci d’avoir pris le temps d’écrire tant d’articles intéressants.\nJe me pose une question par rapport à la section de l’inter diff :\ndans le cas d’un disjoncteur d’abonné de 45A, la norme dit qu’on peut mettre du 10mm² jusqu’à 22m\nJe suis dans ce cas, moins de 22m, donc à mon tableau divisionnaire j’ai du10mm².\nPour le calcul du calibre de l’inter diff, la norme dit soit égal ou sup au calibre du disjoncteur d’abonné soit un calcul en additionnant selon le type de disjoncteur (facteur de 1 ou 0.5) son calibre.\nAlors si on on se retrouve à devoir utiliser un Inter Diff de 63A, dans votre tableau vous conseillez de mettre du 16mm² pour un 63A…\nOr ce qui vient du disjoncteur d’abonné c’est du 10mm² qui véhiculera au max 45A\nDonc pourquoi mettre 16mm² alors qu’il n’y aura jamais plus de 45A sur tous les circuits.\nOn devrait, d’apres ma logique, pouvoir mettre simplement au plus sécurisant du10mm² .\nCarminas 13 avril 2020 At 19 h 24 min\nVous pouvez alimenter votre ID 63A en 10² :\n– si votre DB est un 15/45A\n– si votre DB est un 30/60A et que l’alimentation de l’ID se fait en direct depuis les borniers.\nIl faut du 16² si les DB est un 30/60A et qu’il y a un repiquage entre ID ou que vous utilisez un peigne vertical.\nPour les 45A c’est bien le calibre maxi qui compte et pas le calibre de réglage qui peut changer à tout moment\nVENARA Julien 22 avril 2020 At 13 h 51 min\nSuper article. Merci pour la clarté des explications.\nPourriez vous svp m’aider sur deux sujets concernant une extension de mon coffret existant (Legrand) :\n– pour tirer une ligne d’alimentation d’un local technique piscine, puis je placer un ID directement sur le compteur principal et tirer mes câbles jusqu’au coffret du local technique ?\n– pour tirer une nouvelle ligne d’alimentation d’un studio en partant de mon compteur principal, dois je me raccorder sur le peigne vertical (premier bornier) et peut on mettre deux câbles sur un même bornier ?\nCarminas 22 avril 2020 At 19 h 22 min\n1/ On peut, mais :\n– c’est préférable de l’avoir dans le coffret piscine où il pourra jouer le rôle de coupure d’urgence\n– il faudra de toute façon mettre un disjoncteur au départ du câble vers le tableau piscine\n2/ Vous pouvez repartir du peigne vertical ou des borniers du tableau.\nMais si pas interdit, éviter de mettre 2 gros fils par borne de connexion, car jamais idéal pour la qualité du serrage et donc risque d’échauffement.\nWideew 5 mai 2020 At 19 h 21 min\nCela ne va pas être très original, mais c’est vraiment agréable d’avoir des passionnés comme vous qui partage leur savoir.\nMême si je pense avoir lu la réponse dans les questions / réponses ci-dessus, pouvez vous me dire si je peux me repiquer sur mon peigne vertical Legrand uniquement via les 2 embouts à vis, sans avoir besoin de modifier le peigne ? Si oui, il me faut un câble de 16mm2 ?\nUne autre question, je veux passer mes inter diff en 63A. Pour les types A et AC pas de soucis, par contre cela n’existe pas en type F (HPI) en tout cas compatible avec un peigne vertical. Je me trompe ?\nC’est pour cela que je veux rajouter un 2ème 40A HPI sur la même ligne que le 1er.\nJe prévoit plusieurs HPI car j’ai plusieurs pièces susceptibles d’accueillir du matériel électronique et informatique. Est ce un mauvais calcul de ma part ?\nCarminas 5 mai 2020 At 21 h 07 min\nPas de problème pour vous repiquer sur le peigne vertical.\nLa section dépendra de ce que vous alimentez\nSi c’est un ID 40A, du 10² suffira\nEn général un type F est d’usage limité.\nPeu d’intérêt de mettre cher dans un dispositif pour limiter l’impact des défauts si c’est pour mettre en aval plein de circuit susceptibles d’amener des défauts.\nD’autant plus qu’avec du matériel informatique très peu probable que vous dépassiez les 9kW que propose un 40A\nWideew 7 mai 2020 At 19 h 21 min\nBiondi 11 mai 2020 At 17 h 19 min\nTout d’abord merci pour le tuto.\nActuellement, j’ai un vieux tableau à fusibles et je voudrais rénover l’installation dans les normes.\nDans tous les conduits d’éclairage il y a seulement 2 fils (neutre et phase) et pour les conduits des prises, certains ont le fil pour la terre et d’autres non. Il serait compliqué de passer le fil de terre dans les conduits existant car ceux-ci remontent du garage jusqu’au combles pour redescendre au 1er étage. Question: est-ce que l’interrupteur différentiel est nécessaire étant donné le manque du fil de terre pour certains conduits ? Quelle incidence il y aura au cas où l’interrupteur différentiel est installé ?\nCarminas 12 mai 2020 At 8 h 56 min\nNon seulement il est nécessaire, mais c’est une mesure compensatoire en l’absence de terre.\nLe différentiel mesure en permanence que le courant qui arrive pas la phase et égal à celui qui repart par le neutre. Si l’écart est supérieur à 30mA il considère qu’il y a une fuite de courant et il saute.\nS’il y a une fuite de courant sur un appareil relié à la terre (par exemple fil isolant fondu et fil de phase en contact avec la carcasse de l’appareil), le courant s’évacue vers la terre.\nLe courant qui revient au neutre n’est pas égal à celui qui est arrivé par la phase et le différentiel saute avant que qui que ce soit ait touché l’appareil.\nS’il y a une fuite de courant sur un appareil non relié à la terre, la carcasse va se retrouver sous tension, mais comme elle n’est pas reliée à la terre rien ne va se passer.\nJusqu’au moment où quelqu’un va toucher la carcasse de l’appareil. A ce moment, c’est lui qui va jouer le rôle de terre et le courant va s’écouler par son corps. Le différentiel va donc détecter cette fuite et couper dès qu’elle atteint 30mA, qui en principe est une valeur acceptée par le corps humain avant l’atteinte d’un seuil mortel (pour un adulte en bonne santé)\nMais cela fait quand même une sacrée secousse, pas agréable du tout et proche de l’arrêt respiratoire.\n– l’idéal est d’avoir terre + différentiel 30mA\n– mais 30mA seul, c’est toujours mieux que rien et cela peut sauver une vie.\nMike 12 juin 2020 At 13 h 50 min\nLe différentiel compare les potentiels entre la tension qu’il laisse passer par une borne et celle qui revient à la 2ème. S’il détecte une différence entre ces potentiels il « disjoncte ».\nAfin qu’il y ait une différence, une perte de tension donc d’intensité, il faut qu’elle ai « fuité » quelque part.\nLe circuit de terre permet à la fuite de s’évacuer, le différentiel sert à détecter cette fuite.\nLes disjoncteurs non différentiels servent seulement à limiter l’intensité qu’ils vont distribuer, ils protègent donc les fils. Si vous voulez refaire un tableau, pensez bien à les calibrer suivant la section de vos fils et non à vos besoins sur chaque circuits. Chaque mm de fil doit être protégé même si la longueur parait négligeable, j’ai vu des incendies sur des fils de quelques centimètres dans des tableaux.\nMaxime 10 août 2020 At 13 h 51 min\nTout d’abord un grand merci pour toutes vos connaissances très clairement expliquées et qui m’ont bien aidé.\nJe me pose une question quand à la section des câbles entre bornier et ID.\nJ’ai refait mon installation tri datant de 1987 qui n’avait aucun différentiel, pour laquelle j’ai installé trois ID mono et un ID tri (plaque de cuisson, et future borne de charge véhicule).\nMon disjoncteur d’abonné actuel est un 10-30A.\nJ’ai installé des ID 63A. (Qui peut le plus peut le moins). Les borniers sont alimentés depuis le disjoncteur d’abonné en 16mm2.\nAi-je le droit de câbler chaque ID depuis le bornier en 6mm2, en sachant que le calibre est 10-30, je ne dépasserait jamais 30A par phase au total?\nCarminas 10 août 2020 At 20 h 45 min\nDans l’absolu, vous avez raison, mais la norme impose du 10² minimum.\nSans doute au cas où vous ayez un jour besoin d’aller au delà de 30A.\nMaxime 11 août 2020 At 13 h 41 min\nMerci pour la réponse, je ne trouvais pas cette info dans la norme. Je changerai pour du 10mm2 pour être conforme. Le souci est le manque de place, j’ai 1 un neutre d’arrivée, 5 de départ, et seulement 4 emplacements jusqu’à 25mm2 dans le bornier. Donc je dois arriver avec un 16, repartir avec un 16 à mon tableau secondaire, et alimenter mes quatre rangées avec deux 10 par borne, a condition de pouvoir mettre les deux 10 dans une seule borne\nChristian 25 octobre 2020 At 11 h 00 min\nBonjour je vais passer mon installation en triphasé , dans mon futur tableau elec la solution pour alimenter mes 3 rangées ne peut se faire qu’avec des conducteurs pas avec des peignes ? comment rallonger les fils trop courts ? wago ou autre ? merci pour le tuto et les réponses .\nfred 9 décembre 2020 At 13 h 45 min\nil est indiqué dans ce blog :\n« certains électriciens ne souhaitent pas avoir recours aux connexions automatiques dans le tableau électrique, par manque de fiabilité : ce n’est juste qu’un avis qui n’a pas de fondement technique particulier (sinon les constructeurs ne proposerait pas ce type de matériel). »\n==> !! je ne comprends pas comment les connexions automatiques ( donc sans serrage fort – Couple de serrage des bornes conseillés : 2,5 Nm ) peuvent être fiable et faire bien passer jusqu’à 60 A , juste avec un contact de type ressort ! pas d’échauffements sur les point de contacts ?? merci de vos éclairages\nAchille 25 janvier 2021 At 0 h 45 min\nJ’ai un problème pour connecter mes disjoncteurs divisionnaires à l’ID. Ce sont des modules Général Electric.\nL’ID de 63A est alimenté par un câble de 16 mm2 de section et pour cet ID de 63A, le fabricant propose un peigne horizontal de 10 mm2… Est-ce normal ?\nCarminas 25 janvier 2021 At 14 h 03 min\nLa norme indique qu’un ID 63A alimenté en direct peut être raccordé avec du 10².\nAchille 26 janvier 2021 At 2 h 18 min\nBonsoir Carmina et merci pour ta réponse.\nJe dois donc passer à 10 mm2 de section pour alimenter L’ID DE 63 À pour utiliser le peigne de 10 mm2, ou je peux conserver les 16 mm2 ?\nCarminas 26 janvier 2021 At 19 h 39 min\n10² c’est le mini.\nDonc on peut conserver le 16²\ntisec 6 février 2021 At 13 h 23 min\nEn prenant exemple d’un tableau qui est constitué uniquement que :\n– d’un disjoncteur différentiel de 40 A\n– d’un disjoncteur divisionnaire de 20 A.\nNe peut-on pas cabler le diff en 2.5 mm² (amont et aval) puisque que celui-ci est raccordé en aval sur un divisionnaire qui déclenchera forcément à 20 A en surintensité, par conséquent protegent le diff, puisque l’intensité ne dépassera jamais 40A.\ncarminas 6 février 2021 At 20 h 56 min\nMais en général on câble en 10² dès le départ pour anticiper l’éventuel ajout ultérieurs de disjoncteurs.\nbenjamin 17 février 2021 At 17 h 31 min\nJ’aurai une question, sur une rénovation, le tableau que je prévois sera trop petit en 3 rangés de 13 modules.\nDonc soit je passe en 3 rangés de 18 modules, soit je passe en 4 rangés de 13 modules.\nJe préférerai opté pour 4 rangés de 13 modules, moins chère.\nSi je prend 4 rangés, mais que la 4ème me sert uniquement pour mes télérupteur, mon contacteur jour/nuit et mes 2 prise 2P+T, suis-je quand même obligé de mettre un différentiel en début de cette 4ème ligne sachant qu’il n’y aura aucun disjoncteur sur cette ligne?\nTurbo 6 avril 2021 At 15 h 55 min\nJe suis un peu étonné car dans le tableau souvent j’ai du 10 mm2 et les bornes de repiquage legrand sont aussi en 10mm2 (mais certifié jusque 63A) et partout souvent vous mentionnez du 16 mm2 ….\nJ’hesite justement à faire les ponts entre les lignes avec du 16 ou du 10 mm2 …\nJ’ai actuellement des ensemble de pont de jonction en 10 mm2 (avec embout serti) qui permet de distribuer entre mes ID.\nJe suis en triphasé mais sur un du 30 KvA actuellement sauf que si je veux monter a 36 KvA cela implique t’il de changer tout cela ?\nJ’utilise des peignes HX ou DX3 tetrapolaire certifié pour la distribution horizontale\nIl est juste dommage que legrand ne fasse pas des peignes tetrapolaire sur les drivia malheureusement.\nCarminas 8 avril 2021 At 22 h 52 min\nLa norme autorise l’alimentation en direct d’un ID 63A en 10²\nPar contre si cet ID fait l’objet d’un repiquage ou est alimenté via un peigne vertical, il faut du 16²\nJe n’ai pas compris votre dernière phrase.\nPour moi, Legrand fait cela\nCarminas 8 avril 2021 At 22 h 53 min\nVoir Annexe E page 519 de la NF C15-100\nGoetz 24 juin 2021 At 11 h 13 min\nPeux t on remplacer un interrupteur différentiel hager 63 A à VIS par un autre bornes AUTOMATIQUEs et rajouter des disjoncteurs type MNF bornes automatiques sur une rangée aux bornes vissées\nPeux t on mixer les deux type de même marque\nFrancis 8 novembre 2021 At 20 h 15 min\nSuperbe article, très complet et clair. Pour cela : MERCI !\nJe dois ajouter un ID sur un petit tableau et j’ai trouvé un modèle qui me convient (chez Bricoman) le OHMTEC, inter différentiel Type A 63A/30mA… Mais la notice de câblage est ambigüe !\nAlors je voudrais juste la confirmation du sens de branchement, à savoir pour moi : N1 doit voir l’arrivée en provenance du disjoncteur principal et N2 alimente les divisionnaires…\nDites-moi si je me trompe ou si c’est bon ?\nAlian 22 décembre 2021 At 9 h 57 min\nj’ai installé un contacteur jour/nuit, indépendant du tableau électrique de la maison, donc j’ai créé un petit tableau, je me suis trompé et j’ai mis un int/dff de type A, est ce que je dois le changer contre un type AC ? merci….\nCarminas 22 décembre 2021 At 20 h 02 min\nUn type A, c’est un type AC qui possède en plus une protection contre les défauts des composantes continues.\nLa norme dit bien d’ailleurs de manière explicite (paragraphe 10.1.4.7.3.2), que les circuits lave-linge, cuisinière ou plaque de cuisson et IRVE doivent obligatoirement être protégés par un type A.\nEt que les autres circuits peuvent être protégés par un type A ou un type AC.\nPersonnellement je ne met que des type A.\nLegah 20 janvier 2022 At 17 h 49 min\nJe suis moi meme en train de refaire l’electricité, et suis totalement novice, j’ai lu plusieurs fois qu’il fallait au moins un type A et un type AC, donc vous pouvez me confirmer que ne mettre que des type A convient egalement? (je pense bien entendu au consuel).\nCarminas 21 janvier 2022 At 7 h 32 min\nBien entendu, c’est ce que je viens d’écrire juste au dessus.\nParagraphe 1.4.7.3.2 de la NF C15-100 :\n« Les circuits suivants :\n– le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ;\n– le circuit alimentant le lave-linge ;\n– le circuit alimentant l’IRVE (le cas échéant) ;\ndoivent être protégés par DDR type A.\nLes autres circuits doivent être protégés par un DDR type A ou type AC. »\nLegah 21 janvier 2022 At 21 h 59 min\nMerci, je marche sur des oeufs avec cette histoire de consuel je voulais etre sur.\nEt désolé pour le bis repetita 😉\nEric 13 février 2022 At 11 h 14 min\nje vais installer un tableau une rangée sur lequel il va avoir plusieurs interrupteurs différentiel. Est-il possible de les alimenter par un seul couple de peigne (et donc toute la rangée) ou faut-il pour chaque ensemble (interrupteur+différentiel) faire un pontage d’alimentation avec du câble de 10 ou 16mm2 depuis le premier interrupteur différentiel ou depuis un bornier d’alimentation?\nCarminas 14 février 2022 At 7 h 56 min\nPas sûr de bien avoir compris votre questions\nEn haut de votre rangée il y aura des parties en amont des différentiels et en aval des différentiels.\nCela ne peut donc pas être le même peigne qui dessert tout.\nDonc il faut une alimentation pour chaque interrupteur différentiel.\nEric 14 février 2022 At 20 h 13 min\nje n’ai q’un tableau 1 rangée sur lequel je vais avoir plusieurs interrupteurs différentiel protégeant des disjoncteurs. Il y aura 3 ID sur cette rangée. Je ne sais pas si on peut mettre un seul peigne phase et un peigne neutre pour toute la rangée ou si il faut séparer chaque peigne pour chaque partie ID et différentiel (donc 3 peignes PH & N) ?\nCarminas 15 février 2022 At 13 h 44 min\nIl faut séparer chaque peigne pour chaque partie d’ID\nChristian 16 février 2022 At 14 h 10 min\nSi vous avez des peignes de section suffisante vous pouvez les placé sur ces bornes entre disjoncteur principal et différentiel ( soit arrivé du courant ). Puis vous repartez par conducteur individuel de ces différentiel vers les disjoncteurs individuels de protection de réseau utilisateur. Je ne vois pas l’intérêt de 3 différentiels sur un petit reseau sauf vous prémunir d’une coupure complète et séparer cuisine et autre\nCar vous n ‘avez plus de la place que pour 5 ou 6 disjoncteurs .A savoir un differentiel 40 amp/30 milliampere ne protège pas un reseau 16 ampere de section 1.5 mm carré en court circuit.\nEric 20 février 2022 At 17 h 35 min\nla NFC 15100 indique qu’il ne faut pas plus de 8 disjoncteurs par interrupteur différentiel.\nVoici ce que je souhaite faire :\n1ID (63) : Plaque cuisson 32/LV 20/LL 20/Four 20/Prise Elec cuisine 20 (Frigo et autres)\n2ID (63) : Chauffe-eau plat 20/Prise séjour 20/Prise Salon 20/Prises chambres 20/Prise SdB 20\n3ID (63): Eclairage Séjour,salon 16/Eclairage couloir 16/Eclairage chambres 16, Eclairage SdB,WC 16, Eclairage cuisine 16, sonnerie\nCela me permet de séparer les pièces en majorité.\nCarminas 21 février 2022 At 19 h 35 min\nCela ne respecte pas la norme sur 1 point : Elle indique en effet que les circuits prises et éclairages doivent être répartis sous au moins 2 ID.\nPar exemple si ID3 saute, tout est dans le noir\nEric 24 février 2022 At 19 h 32 min\nbonsoir, oui effectivement je peux essayer de répartir les prises et éclairages sur les ID 2 et 3. Dans ce cas, la norme est respectée ?\nCarminas 24 février 2022 At 22 h 56 min\nOui, en tout cas pour la partie qui est décrite (manque le type des différentiels)\nEric 1 mars 2022 At 21 h 05 min\nLes différentiels sont des types A.\nCarminas 2 mars 2022 At 13 h 29 min\nPhilippe D. 4 mars 2022 At 15 h 02 min\nBonjour, de passage chez des amis, j’ai remarqué que leur vieille installation ne comporte aucune protection différentielle. L’alimentation est triphasée, mais aucun appareil triphasé n’est et ne sera utilisé. La distribution s’effectue vers trois circuits monophasés, que j’ai modifiés depuis pour équilibrer au mieux les phases et remplacer les fusibles par des disjoncteurs neufs adaptés aux sections des câbles existants. Reste donc la protection différentielle à mettre en place. Mais il y a un problème de place car le tableau est petit et déjà encombré.\nPouvez-vous me confirmer qu’un bloc tétrapolaire disjoncteur-différentiel type Schneider Vigi DT40 / C16A – 30mA pourrait convenir pour l’ensemble de l’habitation ? Il serait placé directement en sortie du disjoncteur abonné, et donc en tête de toute l’installation.\nOu bien me faut-il poser trois ID 30mA monophasés, un pour chaque phase donc. Mais je veux éviter cela si possible, non pour des raisons de coût, mais d’encombrement dans le tableau. Merci d’avance.\nPhilippe D. 4 mars 2022 At 21 h 13 min\nEt PS : la partie Disjo du bloc tétra, disjonctera-t-elle au moindre dépassement de 16A d’intensité sur une seule de ses phases, ou bien uniquement sur dépassement de 3x16A cumulés sur les trois phases ? Ça change tout dans le cas d’un Disjo-Diff chargé d’alimenter trois sous-réseaux domestiques monophasés, vous le devinez. Et du coup, ça me dira quel matériel convient dans le cas en cours, et quel matériel ne conviendra pas. Merci d’avance !\nCarminas 5 mars 2022 At 19 h 35 min\nSi le disjoncteur de branchement est un 10/30A, il faut mettre :\n– soit un interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type A en tête de l’installation\n– soit trois interrupteurs différentiels 30mA mono 40A type A ou AC (suivant nature des circuits) en tête de chaque phase.\nSi le disjoncteur de branchement est un 30/60A, il faut mettre :\n– soit un interrupteur différentiel 30mA tetra 63A type A en tête de l’installation\n– soit trois interrupteurs différentiels 30mA mono 63A type A ou AC (suivant nature des circuits) en tête de chaque phase.\nLa solution à 3 interrupteurs différentiels suppose que vous soyez capable d’appairer phase et neutre de chaque circuit, donc qu’il n’y ait pas de circuits à neutre commun.