Ballon tampon de pompe à chaleur [Résolu]\nBallon tampon de pompe à chaleur [Résolu/Fermé]\nHENAULR - 25 juil. 2008 à 18:31 - Dernière réponse : aldo30\n- 13 févr. 2010 à 11:05\nBonjour, j'ai fait installer une pompe à chaleur air eau en relève de chaudiere, cette installation à un ballon tampon permettant l'échange d'eau entre la pompe à chaleur et le chaudiére ayant eu une panne sur la pompe au niveau éléctrique, le dépanneur ma fait remarquer que les branchement arriver et sortie d'eau sur le ballon n'etait pas bien possiionner. Je recherche soit un plan installation ou une personne connaissant l'installation afin de me préciser à quel niveau sur le balon l'eau chaude de la pompa arrive et le départ vers les radiateurs Merçi\nBallon tampon de pompe à chaleur\nTAILLE DE BALLON TAMPON POUR POMPE A CHALEUR (Résolu)\nPompe à chaleur + Ballon solaire\nPompe à chaleur air air et ballon thermo sola\nPompe a chaleur et ballon d'eau chaude solair\nPompe à chaleur air eau couplé à ballon eau chaude\nSignaler Commenter la réponse de riquet\nriquet - 8 août 2008 à 09:29\nbonjour l'entree se fait toujour par le bas et la sortie par le haut pour les bolllon tampon et a l'inverse pour le sepentin d'eau sanitaire.\nUn petit installateur - 30 sept. 2008 à 11:08\nJuste pour l'illustration.\nEnrico > Un petit installateur - 1 oct. 2008 à 19:28\nJe viens de me faire installer une pac air-eau exterieur , sur plancher chauffant , en releve de chaudiere fuel .\nLe chauffagiste m'a installé un ballon tampon de 200l .\nLes tuyaux depart et retour de pac et pc sont branchés de la maniere suivante en partant du bas du ballon 1 = retour pac , 3= départ pac , 2 = retour pc et 4 = départ pc .\nla pompe a chaleur arrive tres vite a une eau de retour limite et se coupe ( valeur HEA) alors qu'il y a une demande de fonctionnement du thermostat d'ambiance .\nCette installation me parait bizarre .? Je voyais plutot un depart pac , on entre dans le ballon et on ressort vers depart planché chauffant .. le retour pc arrive direct dans le retour pac .\nSi quelqu'un pourrait m'éclairer !?\nUn petit installateur > Enrico - 6 oct. 2008 à 11:44\nLe schéma me semble correct : ballon tampon raccordé d'un côté à la PAC et de l'autre au PC.\nVous disposez (à priori) d'une machine on/off, qui est donc forcément trop puissante pour votre installation, et c'est normal.\nCette machine ne peut fonctionner qu'à pleine puissance, ce qui veut dire qu'en ce moment, elle vous chauffe vos 200L en quelques minutes (pas moins de 15 min quand même?)\nMais en plein hiver, cette machine ne produira plus que 60% (+/- selon les marques) de sa puissance initiale, elle mettra beaucoup plus longtemps à chauffer le ballon, et dans les froids extrêmes, elle tournera en discontinu ou sera relevé par votre chaudière (selon pilotage et réglages).\nMais si à 0°C extérieur, elle chauffe encore trop vite le ballon tampon, c'est que celui-ci est trop petit, ou la machine trop puissante ; vous pouvez alors descendre le point de relève.\nMais vous conservez l'inconvénient des courts cycles ; arrêts/démarrage trop fréquent >> durée de vie du compresseur qui peut être diminuée, selon l'importance du phénomène.\nNote : il serait intéressant de savoir où est placée la sonde qui autorise le fonctionnement PAC. Elle doit être sur le retour d'eau de la PAC.\nPoint à vérifier : l'eau pour votre PC ne doit pas dépasser 35°C, et c'est sans doute la température de réglage du retour d'eau. La PAC ne serait-elle pas configurée pour 45 ou 55°C? Ce qui expliquerait un arrêt trop rapide.\nLe mieux reste de demander à votre installateur.\nmila > Un petit installateur - 25 nov. 2009 à 19:27\nvos réponses me semblant pleines de bon sens, je me permets de vous solliciter sur ce problème :\nDelta t°C important entre arrivée PAC sur ballon et sortie ballon vers radiateurs.\nProblème avec le ballon (100 l) d'un système dont les piquages ne me semblent pas optimisés :\n- départ PAC (chaud) sur ballon en A (2ème piquage à partir du haut, côté gauche PAC)\n- retour vers PAC du point B (4ème piquage à partir du haut, côté gauche PAC) ; puissance circulateur sur 92 w.\n- départ ballon vers radiateurs du point C (1er piquage à partir du haut, côté droit)\n- retour radiateurs sur ballon en D (3ème piquage à partir du haut, côté droit) ; (puissance circulateur sur 84 w.\nCe montage me paraît expliquer le fort delta t°C observé entre les piquages A et C, à savoir : 5 à 6°C.\nPar exemple : point A à 40°C, point B à 33.5°C, point C à 34°C, point D à 30°C. La t°C de départ ballon (point C) vers radiateurs est à peine plus élevée que le retour vers PAC (point B).\nQuelle peut-être la perte d'énergie avec cette disposition. Ne faut il pas au minimum mettre le départ PAC sur ballon au 1er piquage à partir du haut et le retour vers PAC au 3ème ? Doit-on augmenter le delta t°C entre aller-retour radiateurs et/ou diminuer le delta t°C entre aller-retour PAC ?\nj'installe > Enrico - 14 nov. 2008 à 11:34\nil faut toujours raccorder le départ de pac sur le eau du ballon et le retour en bas car dans un ballon de stockage\nla température du ballon sera infèrieure en partie basse, par conséquent un retour a la pac avec une température\ninfèrieure au départ ,votre installation est raccordé a l'envers car la pac détecte un petit delta T° et pour ellle il n'y a plus d'échange entre le départ et le retour donc elle s'arrete.\nPS pour plus de renseignement vous pouvez me contacter\nChristian > j'installe - 26 nov. 2008 à 22:17\nJe viens également de faire installer une PAC air eau. Visiblement elle est trop puissante. Elle démarre et coupe très rapidement. Il n'y a pas de ballon tampon elle est branchée directement sur le PC basse t°. Au démarrage, le disjoncteur général saute de tps à autre... J'ai vraiment l'impression qu'elle fait des courts-cycle et que son COP n'est pas opérationnelle. Nous avons mis quelques interventions à règler la pression qui chutait régulièrement.\nPour 90m2 de PC le modèle PAC +12 est-il trop puisssant. Y a -t-il un intérêt à avoir une PAC + puissante? Je pense pouvoir la faire changer..Est-ce une bonne idée? Merci pour vos conseils\nNLC > Christian - 27 nov. 2008 à 11:38\nIl me semble en effet de la PAC+ 12 est largement surdimensionné pour votre maison.\nPour notre veille maison (50 ans) avec 170 m2 ou seulement les huisseries changées, + isolation toiture (20 cm) j’ai installé une PAC de 14 kw sur les radiateurs actuels en fonte qui correspond à votre PAC12 (plus de relève chaudière fioul). Avec cette PAC mon point d’équilibre se trouve vers –5°, donc en région parisienne, pour mon cas, pas de problème. En cas de grand froid j’ai néanmoins la possibilité d’un apport supplémentaire électrique de 2+4Kw ce qui me donne un nouveau point d’équilibre de –18° + cheminée insert.\nPour un calcul rapide en première approximation on peut faire les calculs suivants :\nSurface * hauteur * delta T point équilibre è 170 * 2,55 * 25 donne 11 Kw pour mon cas ou\nconsommation fioul annuelle / 250 è 3000 litres / 250 donne 12 Kw toujours pour mon cas.\nDonc pour votre maison de 90 M2, il me semble qu’une PAC+ 08 serai suffisante sauf avoir une maison totalement non isolée. Dans ce cas mieux vaut commencer par faire un minimum d’isolation avant de passer à une PAC\nUn petit installateur > Christian - 27 nov. 2008 à 16:24\ntout d'abord, les "disjonctions" (ou disjonctages, je ne sais pas) sont dû à un appel de courant trop fort au démarrage.\nVotre abonnement est trop faible. sans doute 6Kva (c'est marqué sur votre facture EDF, au dos, juste au-dessus de la partie détachable. Il faudrait au moins 9 voire 12, selon vos équipements.\nVous dites PAC +12, s'agit-il de la PAC Airwell??\nDans tous les cas, il semble que ce soit une machine On/Off, donc forcément trop puissante par temps clément. Mais idéale par temps froid.\nIl faut savoir que le besoin de chauffage actuel est de 60W/m² pour une maison RT2005 par -7°C extérieur. Donc 60X90 = 5400W\nVotre machine fait 12Kw, à +7°C extérieur. Sa puissance chute de 40 à 50% par -7°C.\nDonc par grand froid, c'est bien, tout le reste du temps (90% de l'hiver) c'est trop. C'est effectivement là que l'on a besoin d'un ballon tampon. Pour forcer la machine à chauffer un plus grand volume d'eau et éviter les courts cycles.\nLes risques : une usure prématurée du compresseur.\nSachant que le votre n'est garanti que 2 ou 3 ans, la suite ne promet rien de bon.\nSelon votre plancher-chauffant, un ballon tampon de 200L ou 100L peut suffire.\nQuel est le diamètre de vos tuyaux et leur pas de pose (écart)\npour du 13 au pas de 20, cela fait 450m de tubes, soit environ 60 litres (PIXR²XH).\npour du 16 au pas de 15 (personne ne le fait ça, mais c'est pour l'exemple) 600m soit : 200L\nDans les deux cas, un ballon peut être nécessaire, pour "découpler" le besoin et la demande.\nQuestion : à quelle température de retour d'eau est réglé la PAC (valeur HEA)? C'est la température d'eau à laquelle elle se coupe.\nEnfin, voilà, plein de chose à vérifier, mais le mieux placé reste l'installateur, et le fabricant de la PAC (quoique : je viens d'avoir une formation Airwell haute température, et j'avoue qu'ils me font peur...vraiment)\nBon courage, et n'hésitez pas.\nUn petit installateur\nNLC > Un petit installateur - 27 nov. 2008 à 16:56\nAttention, une PAC +12 option ZH (indispensable) fait 15kW à +7° et 10 KW à -7° donc bien trop surdimensionné même à -7°.\nChristian > NLC - 28 nov. 2008 à 08:45\nMerci confirmation de ce que je pense de + en +.. réponse et question subsidiaires faites à petit installateur merci à vous. Christian\nChristian > Un petit installateur - 28 nov. 2008 à 08:42\nMerci pour ces "éclairages", je ne suis un spécialiste en la matière ni aussi "averti" ...reste que je sens bien qu'il y a "anguille sous roche"..Toutes les "simus" sur les outils dispo sur le net préconisent une PAC+ 8 (notre fournisseur estAirwell) J'ai plutot pour habitude de faire confiance à notre installateur (c'est lui qui nous a fait la plomberie,RAS, la maison est récente (ossature bois) - de 5 ans... Mais à la livraison de la PAC c'est le modèle 12 qui a été installé (erreur de "casting"). Je confirme ce que tu (vous?) dis, c'est quand la T° (>3/4°) se réchauffe que ca disjoncte et que nous avons des courts cycles..Sinon aux T° négatives de ces derniers jours, ca a l'air d'un peu mieux fonctionner... n'empêche que sans le ballon tampon j'ai un doute serieux, (on est branché en directe sur le PC. quid du compresseur), le technicien hotline d'Airwell préconise 15l par KW.?..soit pour une PAC 12 225l (100l pour le mle 08)\nMa prospection sur le net conforte donc tes argumentations. Par contre, j'ai suivi votre "débat concernant les "branchement sur les entrées et sortie PA/Ballon tampon avec les suggestions de priorité.?. là j'avoue encore ne pas trop y retrouver mes moutons.. Vos échanges avec "lefp" qui confirme les préconisations d'Airwell (ballon branché sur retour PC/vanne de mélange..j'avou m'y perdre encore unpeu+) peuvent un peu semer la confusion. Donc si on met un ballon tampon en + et qu' on change la PAC autant proposer à l'installateur la bonne solution (hélas ils n'ont pas l'air de trop maîtriser le sujet non plus, ils travaillent en "flux tendu" et avec les notices..? Bref, on fait comment? sortie et entrée PAC par rapport au ballon et arrivée/retour PC par rappport au ballon..On finira par tomber d'accord, la logique prévaut, mais rien ne remplace l'expérience concrète du terrain..Avons assez de recul sur ces installations?? A vous la parole Messieurs. Et merci pour vos conseils. . En tous cas merci pour ces infos et renseignements précieux, de toute façon je pense que chacun, fort de son expérience, a ses convictions , l'intérêt est de "partager" son point de vue pas de l'opposer systématiquement à un autre.Service & Courtoisie...forum optimum. Vous des spécialistes, pour nous c'est vraiment une source d'infos très utile. Merci encore\nguitares5 > Christian - 26 nov. 2009 à 00:42\nchristian bonjour j arrive tard sur le forum mai sans me mèlé de votre souci en tant que chauffagiste installateur ,une pac qui fait dijoncté cet qu au depart votre amperage net pas assez haut,en ce qui concerne un planché chauffant ont ne met jamais de bouteille tampon sinon ont net sur de consommé de l elec a perte de vu etant donné que nous avons de l eau a basse temperature 36voir 38 degrés au maxi (voir bouteille de melange dans le cas ou vous auriez des radis et un planché,en ce qui vous concerne cet une pompe basse temperature qui vous faut ,par contre en terme de puissance ont peux estimé mai se net pas bon en general mieu vos faire un bilan thermique pour derterminé la puissance de la pac ,parce que si ont net trop surdimenssionné ont n arrive a consommé de l elec que si ont etait bien dimenssionné ,mai pour revenir a votre elec cet 9 kilo et 45 ampère qui vos faut pour evité que ça dijoncte je ne mettrais pas en cause les cycles de degivrage mai bon.cordialement.\nUn petit installateur > Christian - 28 nov. 2008 à 23:26\nPour limiter la discussion : Airwell préconise effectivement un ballon uniquement sur le retour.\nQuand j'ai posé cette question au formateur Airwell la semaine dernière : à quoi sert un ballon uniquement sur le retour, plutôt qu'en parallèle? Il ne jouerait pas son rôle?\nRéponse : couplé à une vanne 3 voies, il permet d'amortir l'écart de température retour et de gagner 5 minutes de fonctionnement, auxquelles s'ajoute la temporisation (qui doit faire 2 minutes)\nCe à quoi j'ai répondu : 5 minutes, ça reste un court cycle !\nJ'attend encore sa réponse.\nEt je commence à croire que ce raccordement est un "patch" qui convient bien à leur régulation, leur évitant les mises en sécurité de la machine.\nJ'ai monté des Technibel avec ballon en parallèle. Pas de court cycles, régulation correcte (la température de nuit est parfois trop élevé et compliquée à corriger, à cause des nombreux paramètres qui influent les uns sur les autres). Mais il s'agissait de relèves.\nEn plancher-chauffant, je monte de l'Inverter, qui nous épargne les réglages fastidieux et incertains et exclus d'office la question du ballon tampon.\nQuid du compresseur : rien de bon je le crains. Mais il devrait quand même tenir le temps de la garantie...\nPourquoi une 12 au lieu d'une 8? parce qu'elle était disponible, sans doute.\nEnfin, petit hors sujet, aujourd'hui je passe de plus en plus de temps à passer derrière les chauffagistes car ils n'ont pas le droit de mettre les mains dans la partie frigo des machines (d'ailleurs ils n'ont même pas le droit de les mettre en route). Rares sont ceux qui emploient un frigoriste ou sont diplômé, qualifié, et agréé.\nMais à contrario, je ne suis pas un as en plomberie. J'ai fait aussi des erreurs qui feraient rire tous les plombiers-chauffagiste.\nEn résumé, le problème avec les pompes à chaleur, c'est que pour les dimensionner, les installer, les régler, les dépanner, il faut cumuler des compétences qui jusque-là étaient rarement réunies chez une seule personne.\nMais comme la demande est pressante, tout le monde veut rester dans la course, et c'est toujours le dernier maillon qui trinque.\nTout cela fera beaucoup de dégât, et pas que chez les clients.\nChristian > Un petit installateur - 29 nov. 2008 à 07:49\nMerci pour cette argumentation éclairée et qui réponds à la problématique de fond. Entièrement d'accord. D'ailleurs mon chauffagiste n'a pas eu de contre argument et ma PAC 12 être changée pour une 8.(quand? ..)\nReste à concrétiser une solution pour savoir quelle option retenir pour le ballon tampon et le choix le + pertinent : sur le retour,ou en parallèle?. je poserai la question à mon chauffagiste et vous ferai retour de son avis.\nQuand à ton résumé, il reste une synthèse objective de la réalité d'aujourd'hui.\nConscience professionnelle vous avez dit?...\nAmicalement et Bon WE Christian\nledidou > Un petit installateur - 11 janv. 2009 à 17:29\nje relève juste un petit détail qui a son importance quand tu dis que l'inverter regle le problème du ballon il faut bien faire attention si ilest vrai qu'en mode chauffage l'inverter a son effet en terme de régulation il n'en reste pas moins qu'en dégivrage elle tourne a 100% d'ou la nécessiter de respecter au moins 10l par kw sur ton intallation si ton install en pc remplie cette condition pas de soucis par contre eviter à eviter sur radiateur, encore une chose en rénovation bien faire attention au perte de charge associé au plancher on peut alors renconter des problème de débit.\nseb 73400 > Un petit installateur - 7 févr. 2009 à 17:08\nje suis en train d'installer unes PAC air/eau technibel pour un plancher chauffant et des radiateurs. le prb c'est que la société de pret à monté qui devait me fournir les plans de montage à coulée...Pourriez vous me renseigner sur le montahe entre la PAC et le ballon tempon puis vers les 2 collecteurs.\nUn petit installateur 33 Messages postés dimanche 7 décembre 2008Date d'inscription 14 février 2009 Dernière intervention > seb 73400 - 10 févr. 2009 à 21:03\ntout d'abord, combien de piquages (points de raccordement) y-a-t-il sur le ballon tampon ?\nNormalement, 4 à gauche, 4 à droite, 1 au-dessus et 1 en-dessous.\nEnsuite quel est le modèle de votre PAC? sans doute une PHR11 ou 15.\npour vous raccorder au ballon tampon :\nDépart PAC --> tout en haut à gauche du ballon\nRetour PAC<-- tout en bas à droite du ballon\nDu côté opposé de haut en bas :\n-->départ vers radiateurs\n<--retour des radiateurs\n-->départ vers plancher\n<--retour vers plancher\nau-dessus du ballon, on met généralement un purgeur d'air automatique\nen dessous, une vanne 1/4 de tour, qui permet de purger la mélasse qui s'accumule dans le ballon.\nEt si c'est bien une PHR, voici la notice :\nles autres modèles sont également disponibles sur le site Technibel.\nseb 73400 > Un petit installateur 33 Messages postés dimanche 7 décembre 2008Date d'inscription 14 février 2009 Dernière intervention - 14 févr. 2009 à 16:57\nmerci pour ta réponse? pour avancer un peu j'ai pris des photos de ce qu'il voulait que je monte mais je ne sais pas comment entre la pompe et les collecteurs. comment pourrai-je te les faire passer afin que tu me dises comment m'y prendre....\nUn petit installateur 33 Messages postés dimanche 7 décembre 2008Date d'inscription 14 février 2009 Dernière intervention > seb 73400 - 14 févr. 2009 à 18:17\nou tu les déposes sur un site gratuit et tu mets le lien ici, dans un post.\nSEB73400 > Un petit installateur 33 Messages postés dimanche 7 décembre 2008Date d'inscription 14 février 2009 Dernière intervention - 22 févr. 2009 à 22:23\njuste pour savoir si tu avais bien reçu mon mail...\njonni > seb 73400 - 10 avril 2009 à 17:07\nest ce que l'entreprise s'appeller Piltop? Moi, j'ai le meme problem. J'ai un technibel, qui va chauffer deux circuit par deux collecteurs, mais sur mon ballon tampon, j'ai seulement 4 raccords! comment je peux alimenter deux collecteurs avec un ballon de 4 raccords? est ce que c'est possible avec un branchement T suplimentaire?\naussi, j'ai pas une vanne pour melanger le retour d'eau froid est le sortie d'eau chaud, comme j'ai vu dans certain designes.\nEnrico > Christian - 29 nov. 2008 à 10:19\nApres modification du branchement du ballon tampon de mon installation ( pac+12r en releve chaudiere fuel ) .tout a l'air de bien fonctionné . En effet le ballon de 200l est maintenant branché sur le retour planché chauffant .\nActuellement ( pres de Metz en moselle ) la T° ext est de 0° de jour comme de nuit(-2 le matin) est les cycles de fonctionnement de la pac sont les suivant : 15mn de fonctionnement , 7 mn d'arret , et de temps a autre un dégivrage de 5 mn ( je n'ai pas relevé la frequence ) .\nMa conso éléctrique pac , pour cette période est de + - 60KWH /24h .\nLa température intérieure est de 21° est reste tres stable .\nMon seul probleme est la pression de l'installation . En effet le mano de la pac chute presque a zéro quant elle fonctionne et revient a environ 1 bar ensuite . Le mano de pression sur ma chaudiere fuel ( qui fait l'ECS ) lui est reglé a 1.5 bar mais monte a 2.5 bar quant la chaudiere monte a 75°.\nBref il y visiblement un prob de pression et mon installateur veut me changer le vase d'expansion qui n'a pas l'air défecteux .\nEn résumé , le ballon tampon en série sur le retour , ça fonctionne !\nDidier > Enrico - 6 déc. 2008 à 10:39\nJ'ai trouvé sur ce site la reponse au meme probleme que vous\nkenny 57 > j'installe - 22 déc. 2009 à 18:25\nbonjour, sur un ballon tampon il y a 4 branchements de chaque coté:\ncoté gauche entrée Pac tt en haut, retour sur Pac tt en bas\ncoté droit départ plancher chauffant tt en haut, retour PC en 2, départ chaudière fuel en 3 , et retour chaudiere en 4. qu en pensez vous?\nmoi j aurai pensé que la relève chaudière serait entrée aussi coté gauche en 2 et le retour en 3\nmeme les techniciens venus sur place n en savent rien, et comble avant Noel PAC out plus de gaz!!!\nkenny57 > Un petit installateur - 5 janv. 2009 à 18:51\nquestion a petit installateur:\n4 branchements de chaque coté de mon ballon tampon:\nsur 1 coté il y a entrée et sortie PAC retour PAC tout en bas\ndepart PAC tout en haut\nsur 2° coté il y a a partir du bas: retour chaudiere fioul\ndepart chaudiere fioul\nretour plancher chauffant\ndepart plancher chauffant\nes ce cela est ok\nUn petit installateur 33 Messages postés dimanche 7 décembre 2008Date d'inscription 14 février 2009 Dernière intervention > kenny57 - 8 janv. 2009 à 23:19\nalors on va essayer de mettre tout ça dans l'ordre.\n| | Chaudière\n------------>| 35°C | ------------->\nPompe à chaleur | | Plancher\n< -----------| 30°C |-<------------\nIl faut que les différents composants du réseau soit raccordés en fonction de leur température de fonctionnement.\nDonc d'après ce que vous décrivez (chaudière en bas), c'est à l'envers chez vous. Ca n'a rien de dramatique si vous avez une régulation sur les nourrices du plancher. (vanne 3 voies sur aquastat).\nLe problème c'est que votre chaudière chauffe dans le bas du ballon, donc le plancher prend de suite de l'eau à 65°C, ce qui va déclencher la régul plancher,\nAlors que si la chaudière est raccordée en haut, elle va doucement "remplir" le ballon d'eau chaude en commençant par le haut. Le départ plancher aura une montée plus progressive.\nC'est tout. Alors si ça n'affecte pas votre confort...\nEt pour le matériel, pas de problème puisque la PAC et la chaudière ne tournent jamais en même temps (normalement).\nkenny57 > Un petit installateur 33 Messages postés dimanche 7 décembre 2008Date d'inscription 14 février 2009 Dernière intervention - 9 janv. 2009 à 00:13\nbonsoir, je ne sais si c a moi que vous répondé, mais ma chaudière est une basse température et l eau chauffe a 40 - 45 ° pour un plancher chauffant, et l arrivée chaudiere est le 2°branchement a partir du bas, le retour vers chaudiére est tout en bas, le départ vers plancher chauffant est tout en haut, et enfin le retour du plancher est le 2° d en haut.\ndepuis 4 jours le fuel prend la relève toute la nuit car nous avons plus que - 10 ° toute la nuit; d autre part je trouve que la chaudiere tourne trop souvent arret de 6 minutes puis en chauffe pour au moins 10 minutes,\nUn petit installateur 33 Messages postés dimanche 7 décembre 2008Date d'inscription 14 février 2009 Dernière intervention > kenny57 - 10 janv. 2009 à 22:00\noui ce message était pour vous.\nDésolé, mais la mise en page n'a pas tenue...\nComme je vous le disais, on raccorde normalement les différents circuits sur le ballon tampon du plus chaud au plus froid en partant du haut.\nDonc, tout en haut, l'eau qui sort de la chaudière (départ chaudière)\nEn dessous, l'eau qui y retourne.\nPuis face à face ou presque, départ pompe à chaleur (vers le ballon) et départ vers le plancher.\nEnfin retoure pompe à chaleur et plancher.\nAvec votre branchement, votre plancher prend de l'eau à 45°C, ce qui doit déclencher sa régulation, et votre chaudière fait des courts cycles, car elle reprend son eau de départ trop rapidement.\nAlors qu'en mettant le départ chaudière tout en haut et son retour juste au dessus du départ plancher, vous auriez des cycles plus long et une température du plancher plus régulière.\nvince > Un petit installateur 33 Messages postés dimanche 7 décembre 2008Date d'inscription 14 février 2009 Dernière intervention - 10 janv. 2010 à 19:20\nJe n'arrête pas de voir des exemple de raccordements différent. Cela m'interpèlle et je me pose des questions pour mon montage d'une genius 60 modulo avec un tampon et bloc hydraulique yack tout cela avec une relève de chaudière viessman. 2 circuits : un plancher de 80 m2 et 110m2 de radiateur.\nVoici le raccordement de mon ballon :\nCoté gauche du haut vers le bas\nSortie chaude vers une V3V pour le plancher chauffant\nSortie chaude vers le réseaux radiateur\nRetour froid du plancher chauffant\nRetour froid du réseaux radiateur\nCoté droit du haut vers le bas\nDépart vers le bloc échangeur PAC\nDépart vers la chaudière fioul\nRetour de l'échangeur PAC\nRetour de la chaudière.\nAvec ma logique je ferai ceci :\nSortie chaude vers le réseaux radiateur (besoin maxi temp)\nSortie chaude vers une V3V pour le plancher chauffant (besoin temp moy)\nRetour froid du réseaux radiateur (permet alim pc)\nRetour froid du plancher chauffant (le plus froid en bas)\nRetour de la chaudière (maxi temp quand elle fonctionne)\nRetour de l'échangeur PAC (pour que le chaud soit directement en haut)\nDépart vers la chaudière fioul (pour que le delta t soit maxi sur la pac)\nDépart vers le bloc échangeur PAC (delta t maxi et echange maxi t sur l'échangeur de la pac)\nQu'en dite vous le montage actuel est il correct et surtout pourquoi?\nFaut il procéper a des modifications?\ncordialement vincent un nouveaux passionés des pac.\necochauf > Un petit installateur - 27 avril 2009 à 14:29\nquelques schémas hydraulique d'implantation:\nCommenter la réponse de riquet\nSignaler Commenter la réponse de Enrico\nEnrico - 7 oct. 2008 à 10:43\nMon installateur ne me parait pas competent , en effet voila un petit résumé :\npac commandeé en mai\ninstallation debut septembre durée prévue 3j\napres 15 j installation toujours pas achevée ( prob de pieces: vanne !?)\npac livrée en version radiateur alors que j'ai que du plancher chauffant\nreprogrammation pac avec clé de programmation ( j'ai un doute sur le soft de la clé : j'ai vu 2006 la pac est sortie en mai 2008)\nfuite sur le ballon tampon , couvercle acces réglages pac cassée ,cable électrique scotché sur tyuauterie cuivre, trou de passage dans les murs ext pas bouchés, 1er demarrage pac hasardeux car l 'individu n'a pas lu la notice ni la doc technique du produit , j'ai du éclairer son électricien et lui meme etc ...\nEn conclusion ma demande est la suivante :\nComment doit etre branché le ballon tampon de 200l ?? , un technicien Airwell m'a confirmé : sur le retour du planché chauffant de 200 m².\nUn petit installateur - 7 oct. 2008 à 12:13\nDésolé, mais je confirme : PAC et PC raccordés au ballon.\nAirwell (jamais installé) vous disent ce q'ils veulent, et gèrent leur régul comme ils l'entendent, mais leur schéma n'est pas du tout optimisé.\nSi vous chauffez le ballon, qui chauffe le PC, dont le retour revient à la PAC, votre PAC se coupe en fonction du plancher et dès que le thermostat ambiant fait une demande, tout redémarre (circulateur plancher qui envoie l'eau froide dans la PAC qui démarre à son tour). Et comme le ballon, qui était déjà chaud, est de nouveau chauffé par la PAC, vous n'avez aucune régulation! Autant brancher la PAC direct sur le plancher...\nCe que j'aurais fait : PAC sur ballon (départ PAC en haut-retour en bas) PC sur ballon (départ au milieu du ballon-retour en bas). Puis vanne 3 voies de régulation plancher (asservie thermostat)\nAu premier démarrage, tout est ouvert et tourne à fond (limité à 35°C par la PAC).\nQuand le ballon est chaud, la PAC s'arrête, mais le PC peut encore être alimenté en eau chaude. Quand le PC arrive à T°, la V3V se ferme pour qu'il ne fasse que se maintenir et se rouvrira quand il sera en demande.\nEn résumé, la PAC fournit la chaleur au ballon, et le PC se sert en chaleur dans le ballon.\nDu reste, si votre retour PC est sur le retour PAC, les circulateur (PC et PAC) vont se perturber. Le ballon joue aussi le rôle de découplage. Jamais de branchement en série.\nMaintenant, ce n'est que ma façon de faire, peut-être pas celle de tout le monde.\nEnfin, je crois qu'il suffit d'aller changer des paramètres dans la PAC, pas besoin de logiciel (du moins pour les RCH).\nSinon, un de mes clients a un voisin qui a le problème inverse : l'installateur lui a mis une basse température pour des radiateurs, vous pourriez faire échange??? OK je sors.\nPlus sérieusement, n'hésitez pas si vous avez besoin et bon courage.\nbaldopia > Un petit installateur - 20 déc. 2009 à 10:26\nJe viens d'acheter 1 ballon tampon de 200litres qui n'a que 4 piquages en 2 pouces males, les uns sous les autre plus deux piquages en haut en 1pouce 1 quart femelle diamétralement opposés.\nJe voudrais raccorder 1 Pac et 1 chaudiere fuel( dont je me servirait les 21 jours rouges EDF) et envoyer l'eau du ballon vers 1 plancher chauffant l'eau serait régulée par 1 vanne trois voies et 1 circulateur supplémentaire placé après la vanne 3 voies . Le tout branché sur 1 régulation Landis et Gyr.\nOu doit je brancher les divers départs et retours?\nlefp 22 Messages postés samedi 20 septembre 2008Date d'inscription 13 novembre 2008 Dernière intervention - 14 oct. 2008 à 20:59\nDans le cas Airwell le ballon tampon est placé sur le retour entre le plancher ou radiateurs et la PAC car la T° est régulée directement en fonction de la demande chauffage.il n'y a pas de vanne de mélange!! Attention si la pac fonctionne en rafraichissement il faut un ballon spécial pour le froid!!!!\nbien sur avec des radiateurs ne faites pas de froid ou placez des plantes en dessous elles seront automatiquement arrosées par la condensation!!!!!\n"Petit installateur" ferait bien de se renseigner avant de dire n'importe quoi\nraoul1461 > lefp 22 Messages postés samedi 20 septembre 2008Date d'inscription 13 novembre 2008 Dernière intervention - 27 mars 2009 à 18:16\nj ai fait monter unepac airwel en releve de chaudiere et le branchement hydraulique ne me parait pas corect a savoir:\nil y a un balon entre la pac et la chaudiere branche ainsi\nle tuyau de retour froid radiateur entre en bas\nle tuyau de retour froid vers la pac part en bas au meme niveau\nle tuyau chaud qui vient de la pac entre au milieu a gauche\nle tuyau chaud qui va a la chaudiere sort en haut a droite et va\na la base de la chaudiere traverse et ressort en haut vers les radiateurs.\nj avias depuis 25 ans une autre pac qui marchait encore tres bien mais un cop\nde 2,3 seulement et sans ballon direct retour radiateurs vers pac et pac chauds\nvers radiateurs la chaudiere servait de ballon tampon alors pourquoi un 2e ballon.\nje qu il y aurait tout interet en laissant le ballon de brancher la pac chaud direct sur\nle bas de chaudiere et faire passer seulement le retour froid radiateur dans le ballon\npuis vers la pac. quand pensez vous\nCommenter la réponse de Enrico\nSignaler Commenter la réponse de Un petit installateur\nUn petit installateur - 15 oct. 2008 à 16:33\nJe campe sur mes positions : un ballon branché en direct (série) sur le retour ne sert en rien à la régulation.\nDonc, à moins que je n'ai pas compris "branché sur le retour", je ne vois pas l'intérêt d'un tel raccordement.\nMaintenant, je n'ai jamais installé d'Airwell (je l'ai déjà dis), donc je ne connais pas leurs recommandations pour cette application.\nDomage qu'on ne puisse pas insérer d'image, des schémas auraient été plus clairs.\nEnrico - 23 oct. 2008 à 17:18\nMerci pour vos réponses contradictoires .\ndes images plutot que des mots : II.2 Relève de chaudière chauffage seul: Pack PATCH http://www.emat-sas.fr/infos/Cat%20PAC_P2%20v92_w.pdf\nç déja plus claire .\nCommenter la réponse de Un petit installateur\nSignaler Commenter la réponse de jamiol\njamiol - 28 nov. 2008 à 09:41\nJ'ai fait installer un plancher chauffant et une pompe à chaleur technibel PHR8.\nma maison fait 110m² est ce qu'il faut un ballon tampon sur l'installation?, mon fournisseur m'a dit que ce n'était pas la peine.\nUn petit installateur - 28 nov. 2008 à 23:31\nvoir réponse N°14 plus haut.\nMais à priori oui, un ballon de 50 litres minimum serait le bienvenu.\npresident18 > Un petit installateur - 3 déc. 2008 à 13:12\nvous avez l'air de vous y connaitre en pac.si cela ne vous derange pas j'aimerais connaitre votre avis sur sur les pac suivantes(ma maison 93m2 volume 246m3 deperdition env 8000w coef G 1.2 dept du cher moy -7° ext 6 radiateurs dont 3 en fonte surdimentionnes.Chauffage seul sans releve et sans ecs(actuellement je suis au fioul avec une vieille chaudiere.\n1)pac buderus ou geminox(il parait que ce sont les memes) 9.6kw BT 200L+res ap\n2)hydrozubadan ajtech 10kw BT 200L+res elec apt 3kw\n3)easytherm zubadan BZ8 8kw BT 100L+res elec apt 3kw\nce serait sympa si vous pouviez me donner votre avis et me conseiller\nUn petit installateur > president18 - 7 déc. 2008 à 10:59\nje suis de parti pris, je vote Zubadan.\nSachant qu'entre les deux dernières propositions (AjTech et Easytherm) seul change le module hydraulique.\nCelui d'ajtech est plus beau, mais cet argument ne pèse pas lourd.\nCôté régulation, je n'ai pas encore installé d'easytherm, donc pas d'avis.\nQuestion (toujours la même) : pourquoi un ballon tampon avec des systèmes Inverter?\nCes machines régulent sur loi d'eau, il n'y en a donc pas besoin si elles sont bien réglées...\nPour la Buderus, je crois que sa puissance baisse avec le froid, elle fera donc appel à l'appoint électrique.\nEt pour anticiper votre question : non, pas les deux autres, puisque leur pleine puissance est atteinte à -15°C (ou -11°C selon la documentation)\nUn détail qui me chagrine, tout de même. On vous a proposé une Easytherm 8Kw. La première puissance d'une Zubadan est 10Kw, puis 12 et enfin 14, correspondant au groupe 71 - 80 et 100 chez Mitsubishi, même si ajtech les a rebaptisé 80 - 100 et 120. Il n'y a donc pas de 8Kw.\nEt pour info, la puissance calculée me donne une conso de fioul d'environ 1500L. C'est bien ça?\nDans ce cas, la première puissance suffit effectivement (Zuran80 chez ajtech)\nUn détail sympa de cette machine, vous pouvez régler la température max de l'eau et la loi d'eau "à la volée", directement sur le module. Cela permet de démarrer bas, par exemple avec une eau à 45°C max, puis d'augmenter quand ça ne suffit pas, jusqu'à trouver la température max nécessaire. Moins on a besoin de chauffer l'eau, plus c'est économique.\npresident18 > Un petit installateur - 8 déc. 2008 à 13:54\nmerci de m'avoir repondu.Je consomme 1600Lde fioul.la pac easytherm zubadan est une pac recente qui est DC INVERTER et qui sort de l'eau maxi a 58° a -11° et gaz R410A.il y a 2 modeles: BZ8(8KW) et BZ11(11KW) avec toutes deux une res elec apt integree de 3kw.on me propose maintenant la BZ11 mais le prix me semble exorbitant:16360 Eu ttc(avec BT100L).Ce matin il a fait tres froid(-5°) .j'avais regle ma chaudiere a 47°(tous les radiateurs ouverts sauf notre chambre) et mon thermostat d'ambiance maison a 21° et cela n'a jamais depasse les 20.3°.Alors ne faudrait il pas une haute temp?je suis perdu et je ne sais que faire car il ne faut pas que je me trompe sur le choix car l'investissement est tres important.Que me conseillez vous.merci d'avance.\nUn petit installateur 33 Messages postés dimanche 7 décembre 2008Date d'inscription 14 février 2009 Dernière intervention > president18 - 12 déc. 2008 à 23:50\nl'écart de prix pour l'instalateur est de moins de 1000E HT...\nVous avez testé à 47°C ! Pourquoi pas à 55°C, cela aurait été plus proche de la PAC.\nEt la Zubadan est considérée comme une haute température, puisqu'elle approche les 60°C-->stiebel eltron vend des "hautes temp" qui ne font pas plus de 60°C...\nJe ne connais pas votre maison ni votre climat, mais ce petit test (47°C) me paraît positif. Si vraiment vous voulez une pompe à chaleur et êtes prêt à attendre pour choisir la bonne, je vous recommande une étude thermique, orientée sur le dimensionnement des radiateurs. Ce sont eux qui conditionnent le chauffage de la maison. Car il faut savoir qu'un radiateur de 2000W avec une eau à 75° ne dégage plus que 1100-1200W avec une eau à 50°C.\nTout cela se calcule, mais ça prend du temps, et donc de l'argent.\nAlors, pourquoi ne pas envisager une basse température (<45°C) avec changement de radiateurs. Cela fera une consommation moindre.\nVoilà, tout est question de choix, mais sachez que si une PAC ne "passe" pas avec votre installation, ce ne sera pas qu'une question de puissance, mais aussi de dimensionnement de radiateur. Cela veut dire que si, par -10°C, vous n'avez que 18°C avec l'easytherm, le simple fait de changer un ou deux radiateur peut corriger ce problème.\nSi aucun installateur n'a été capable de vous parler de cela, c'est que vous n'avez pas encore trouvé le bon.\npresident18 > Un petit installateur 33 Messages postés dimanche 7 décembre 2008Date d'inscription 14 février 2009 Dernière intervention - 14 déc. 2008 à 08:45\npresident18 > Un petit installateur - 10 déc. 2008 à 23:13\nCommenter la réponse de jamiol\nLudo - 26 oct. 2008 à 12:16\nje suis dans mon installation qui couple dans l'ordre prioritaire solaire (6m2), poele bouilleur et fuel avec tampon combiné de 700L+170L. J'adère au dernier schema.\nToutes les sources de chaleur doivent etre racordée directement et indépendament au ballon !!!! dailleur la pluspart des ballon autorise 3 energie différentes. Il est vrai lors de la premiere utilisation c'est un peu long a chauffer et les radiateur ne recevoivent rien....alors dans ce cas on peut rajouter un bypass avec vanne 3 voies motorisée ...mais je déconseil...ca complique l'installe....coute cher etc etc.........\nMais vous aller voir ! avec le ballon tampon monté ainsi vous aurez un réel confort et surtout votre materiel se déclenchera moin souvent !!!!!\nN'oubliez pas non plus de multiplier les source de chaleur !!! plus on en a mieu c'est !!!\nSignaler Commenter la réponse de kiki34\nkiki34 - 2 janv. 2009 à 12:15\nbonjour yvette comprends pas très bien ton schéma peux tu le dessiner et le poster sur un forum avec le lien\nd'une photo ?\npeux tu regarder ce site et dire quel ballon tu as ?\nfouille ici et tu dois retrouver exactement ton ballon :\nvoici un exemple de solution avec ballon c'est le tien ? :\nreviens ici donner ta réponse avec le lien de ton ballon et dire si le branchement est correct as tu conservé ta chaudière (semble t'il) ?\nje suis d'accord avec altherma le ballon tempo n'est pas déconseillé il est même fortement conseillé s'ilon peut cela n'apporte que des avantages le seul inconvénient est le manque de place dans certaines maisons.\nl'inertie d'un volume d'eau avec une capacité de chauffage par élements chauffants fait que des centaines de litres d'eau ramène un hystéresis de 2° pour quelques fois 10 mn de marche c'est dire l'avantage du ballon tempo cela permet de laisser plus longtemps le groupe au repos et de pouvoir lancer des cycles de dégivrages avec moins de contrtainte...\nconcernant le cop de petit installateur cela me convient tout à fait à -11° on a un cop de 1.65 ce qui traduit (bien sûr) un taux de charge élevé du compresseur.\non ne peut donc pas dire que la pac fonctionne à pleine puissance à -11° il faut alors préciser ce que cela veut dire\nCommenter la réponse de kiki34\nSignaler Commenter la réponse de jacky richard17\njacky richard17 8 Messages postés mercredi 31 décembre 2008Date d'inscription 7 janvier 2009 Dernière intervention - 2 janv. 2009 à 15:29\nYVETTE ORLEANS 45000\nMERCI KIKI DETA REPONSE AU SUJET DU RACORDEMENT DU BALLON TAMPON? JE VAIS ESSAYER DE M'\nEXPLIQUER AU MIEUX MON BALLON EST LE 100L AVEC LA JACQUETTE BLEU.\n5 1 DEPART RADIATEURS 6\nRETOUR RADIATEURS 8\nen partant du kit hydraulique le3 avec le 3 du ballon depart,le1 avec le 1du ballon retour,le 6du ballon avec le 6 depart radiateur le8 avec le 8 retour des radiateurs le 2 depart chaudiere avec le 2 ballon et le 4 avec le 4 retour chaudiere.\nje pense que tu me comprendras, car je ne maitrise pas trop l'ordinateur. je crois que tout mes raccordement sur le ballon son faut ,j'attend ton verdic. MERCI\nCommenter la réponse de jacky richard17\nkiki34 - 2 janv. 2009 à 15:57\nécris correctement c'est incompréhensible ce que tu écris !!!\ntu indiques deux fois le numéro 1 ???\nbon procéde avec méthode déssines sur une feuille pour être sûr de ne pas être trompée\nensuite tu établis par ligne avec un titre :\nnuméro : ____\ndépart chaud PAc\ndépart chaudière (chaud)\nnuméro ou vanne 3 voies ou connections ???\nretour chaudière froid\nnuméro ou vanne 3 voies ou connections\nprécise bien comment est placée ta pac avec la chaudière\nAL - 25 févr. 2009 à 19:57\nj'ai une pompe technibel phr8 + mc8 +\nmodule 2 zones qui fonctionne un peu trop bien à mon goùt !!. ma maison fait 120m² et à l'étage ce sont des radiateurs. mon probleme est le suivant : je demande 13° à l'aquaset et j'arrive à avoir jusquà 24° dans la maison ... en bref, je chauffe pour edf ! d'où pourrait venir ce phénomène ? si vous avez des idées, je suis preneur merci\nSignaler Commenter la réponse de president18\npresident18 - 13 déc. 2008 à 09:15\nmerci de votre reponse.Ma maison a un volume de 240m3 et 8400w de deperdition (calculee a -7°)J'ai 3 radiateurs fonte: Cuisine L1.05 p 14 ht 55(22elements)Chambre L 1.35 p14 ht 60(23 elements) Salon L1.25 p 14 ht 72 (21 elements) dans le salon je vais rajouter un 1500w car volume 78m3.3 aciers:S de bain L52 p10 ht 80(env 500w)\nEn haut: Chambre acier 2240w et S de b 1140w.voila mon installation.\nma chaudiere est reglee a 55° et mon thermostat int a 21°.cette nuit il a fait tres froid aussi actuellement je pense entre -5 et -7° car tout est tres blanc et actuellement j'ai 20.4° a la maison(le thermostat est dans le salon).maintenant on me propose une ciat aqualis caleo 60h (13.72kw) calculee pour eau a 45/40 par 7°BS/6° BH ET 13.66 kw pour eau 35/30(doc ciat).Nest ce pas trop puissant?.ce serait sympa si vous pouviez me conseiller.merci.\nUn petit installateur 33 Messages postés dimanche 7 décembre 2008Date d'inscription 14 février 2009 Dernière intervention - 14 déc. 2008 à 22:19\ndésolé, je n'ai pas le temps de calculer les puissances des radiateurs. Mais vous pouvez le faire en vous procurant des catalogues de radiateurs fonte afin de retrouver des modèles proches.\nPour ce qui est de la puissance de la CIAT, elle est bonne pour un remplacement de chaudière, puisqu'elle perd environ 40% de sa puissance entre +7 et -7.\nMais aujourd'hui vous maintenez 20,4° par -5°C avec de l'eau à 47°C, ce qui est plutôt bien, en ce sens que sans rien modifier à votre installation, vous pouvez vous lancer avec une moyenne température (45°) et corriger l'installation seulement si le besoin se fait sentir.\nCar il ne faut pas non plus se focaliser sur les quelques jours vraiment gelés. Est-ce si grave si 10 jours par an vous n'arrivez pas à 21°C?\nCela justifie-t-il d'investir plus ou de surdimensionner pour un résultat à peine meilleur en terme de confort voire pire en terme de consommation?\nVoilà des questions auxquelles vous êtes seul à pouvoir répondre.\nPour ce qui est du choix de la machine, pour un prix bien plus raisonnable, je pencherais pour Technibel, avec un ballon tampon de 100 à 200L. Technibel n'a pas la réputation de CIAT, mais vu le peu d'écart au niveau des garanties...\nEnfin, j'en revient toujours à la même chose : le matériel est une chose, mais le plus important reste l'installation.\nLe meilleur des matériels mal posé (réglé) ne vaut pas mieux qu'un bas de gamme bien posé.\nDonc le plus dur pour vous maintenant est de trouver un installateur qui vous convienne.\nComme toujours je penche pour les frigoristes, mais heureusement il y a aussi des chauffagistes compétents.\nSi ça peut vous aider dans votre choix, demander des références clients de plus d'un an que vous pourrez contacter et rencontrer seul. Vous en apprendrez plus sur le matériel, son fonctionnement, la qualité de pose, la rapidité d'intervention, etc...\nUn installateur correct ne verra aucun inconvénient à cette démarche.\nPour conclure, je vais encore vous vanter la Zubadan : pleine puissance à -11°C, température d'eau réglable de 35 à 58°C, garantie 5 ans, COP nominal de 4,20.\nChacun propose ce qu'il croit le mieux ; pour moi c'est ça.\npresident18 > Un petit installateur 33 Messages postés dimanche 7 décembre 2008Date d'inscription 14 février 2009 Dernière intervention - 14 déc. 2008 à 22:36\nmerci de vos renseignements.vous parlez de zubadan mais laquelle:easytherm zubadan,hydrozubadan module ajtech'ecodan zubadan,zuran zubadan je suis perdu dans toute cette gamme.est ce les memes et faut il un ballon tampon et de combien.vous qui connaissez ce systeme laquelle serait la mieux approprie pour un volume de 240m3 et 8400w de deperdition(temp moy a -7°.merci d'avance\nUn petit installateur 33 Messages postés dimanche 7 décembre 2008Date d'inscription 14 février 2009 Dernière intervention > president18 - 14 déc. 2008 à 23:14\nQuand je dis Zubadan, je parle du groupe extérieur. Oui c'est le même pour tous.\nEnsuite, le module hydraulique peut être AjTech (Zuran) ou Easytherm, les performances seront là.\nLa première puissance fournit plus de 9Kw par -11°C, ce qui couvre largement vos besoins.\nLe compresseur étant Inverter (à puissance variable), il n'y a pas besoin de ballon tampon. C'est même néfaste au fonctionnement.\nL'Ecodan est particulier, puisqu'il impose l'ECS, ce qui me dérange un peu. Et il semblerait qu'il existe en deux versions : split et mono-bloc. Mais il est entièrement "badgé" Mitsubishi.\nCommenter la réponse de president18\nkiki34 - 16 déc. 2008 à 10:11\nbonjour petit installateur\nquand vous dites un radiateur de 2000W c'est pour une eau à 75° c'est une erreur.\nun radiateur de 2000W c'est pour un delta de 50° c'est la seule chose que l'on peut dire ensuite les essais sont fait pour un air à 21°. ce qui donne une température de 71°.\nensuite la zubida à pleine puissance à -11° ca c'est encore une erreur car cela veut dire tout est n'importe quoi\nune pompe à chaleur sera à pleine puissance jusqu'à à la limite de température haute sur l'evap.\nil faut toujours garder à l'esprit que le COP c'est lié aux températures ext int.\net que c'est lié au rapport de compression du compresseur ce rapport donne l'espérance de vie du compresseur.\nzubida c'est juste du marketing pour transformer les pompes à chaleur en pompe à oseille.\nmieux vaut une pac BT avec une chaudière en relève par substitution\nUn petit installateur 33 Messages postés dimanche 7 décembre 2008Date d'inscription 14 février 2009 Dernière intervention - 16 déc. 2008 à 22:11\nMais oui, mieux vaut ne prendre aucun risque, et n'installer que des relèves, qui feront un remplacmeent de chaudière dans cinq à dix ans...\nMais je vois que vous n'êtes ni frigoriste, ni chauffagiste.\nUn chauffagiste sait qu'un delta 50 ne donne pas de l'eau à 71 pour de l'air à 21...et un frigoriste que la limite haute d'une PAC se trouve sur le condenseur, et non sur l'évapo...\nUn delta T(dans ce cas) est la différence entre la température moyenne du réseau et la température ambiante.\nSoit, pour un départ à 75, un retour à 65 et une temp de confort de 20 : (75+65)/2 -20 = 50\nEt si on suit votre raisonnement, la limite haute de l'évapo est d'environ 0°C, quand il fait 15°c extérieur --> je ne passerais pas l'hiver chez vous!\nEt j'appelle puissance maximum la puissance max annoncée par le fabricant par -11°C, ni plus, ni moins.\nJe n'ai pas de labo pour tester la puissance du matériel dans telle ou telle condition..\nLe COP des Zubadan est excellent à +7 pour de l'eau à 35, très bon pour de l'eau à 50 à +7, et il diminue avec la température extérieure...qui a dit le contraire?\nEnfin vous confondez relève et substitution : dans le premier cas, on conserve la chaudière pour compenser une PAC trop faible, dans le second cas on choisit une PAC suffisante pour remplacer la chaudière (d'où substitution).\nTout ça pour dire que je "crois" savoir de quoi je parle, mais que je n'utilise que des formes appropriées pour l'exprimer, afin que cela soit compréhensible par tous ; le but étant avant tout d'apporter mon aide et de redorer un peu le blason d'un système qui peut être si formidable ou si catastrophique selon la manière dont on l'emploie.\nkiki34 - 17 déc. 2008 à 23:49\ns'il fait trop froid dehors la pression chute à l'evap le taux de compression augmente\nidem sur le condenseur trop chaud et vous avez raison de le dire.\nmais je parle de ce que vous dite lapleine puissance à -\n11° ne veut rien dire\nla pleine puissance se situe sur la températture maximatle admissible à l'évap\ns'il fait trop chaud à l'évap alors que ce ptasse t'il ? la pression augmente tant mieux pour le rapport de compression le moteur force moins mais hélas la température devient trop grande alors les gazs aspirés ne sont pas assez froid pour refroidir le compresseur\nc'est pour cela qu'au dela d'une certaine température il faut stopper la PAC sinon on crame le bobinage du moteur.\nle condenseur trop chaud effectivement c'est un problème\nmais le cop maximale c'est pour la T° d'évap la plus grand pour une T° de condensation la plus faible\nquel est le cop de la zubida pour -11° dehors avec 55° de condensation ?\nUn petit installateur 33 Messages postés dimanche 7 décembre 2008Date d'inscription 14 février 2009 Dernière intervention - 21 déc. 2008 à 14:10\npresident18 > Un petit installateur 33 Messages postés dimanche 7 décembre 2008Date d'inscription 14 février 2009 Dernière intervention - 22 déc. 2008 à 13:56\nconcernanant les zubadan ajtech ou easytherm faut il un ballon tampon?si oui quelle contenance.merci\nUn petit installateur 33 Messages postés dimanche 7 décembre 2008Date d'inscription 14 février 2009 Dernière intervention > president18 - 24 déc. 2008 à 19:42\nNon, le système adapte sa puissance (Inverter), il n'est pas néceqqaire d'avoir un ballon tampon, c'est même déconseillé dans la configuration d'origine du matériel.\nA moins de monter 2 PAC ensembles ou autre configuration particulière, le ballon tampon est à proscrire.\naltherma 1 Messages postés jeudi 1 janvier 2009Date d'inscription 1 janvier 2009 Dernière intervention > Un petit installateur 33 Messages postés dimanche 7 décembre 2008Date d'inscription 14 février 2009 Dernière intervention - 1 janv. 2009 à 11:13\nLe ballon tampon n'est pas à déconseillé avec une inverter! même si ce type de PAC adapte sa puissance à la demande réelle de température, une adaptation du litrage de l'installation (en fonction de la puissance de la machine) est recommandée, exemple pour une machine de 14 kW : 14x25 = 350 litres (installation + ballon).\nIl est bien évident que tout dépend du mode de branchement du ballon tampon, si branché en parallèle, ce dernier devra avoir un litrage de 25 x le nombre de kW de la PAC, car inférieur générera des cycles plus courts. Si branché en série, sa capacité sera (seulement) le complément (éventuel) manquant à l'installation pour atteindre 25 litres (au total) par kW de puissance.\nSi le ballon tampon donne l'inertie nécessaire au bon fonctionnement de la PAC, on note toujours une petite différence de température entre l'entrée et la sortie de l'ordre de 1° (env.), quant au mode de connexion de ce dernier, le branchement en série sur le retour est de plus en plus recommandé par les constructeurs (retour PAC au point bas du ballon).\njacky richard17 8 Messages postés mercredi 31 décembre 2008Date d'inscription 7 janvier 2009 Dernière intervention > altherma 1 Messages postés jeudi 1 janvier 2009Date d'inscription 1 janvier 2009 Dernière intervention - 2 janv. 2009 à 11:47\nBONJOUR YVETTE ORLEANS 45000\nayant une daikin 16kw depuis novembre 2008 ma pompe achaleur régler par le téchnicien a 55°,la sortie du kit hydrolique marque bien la temperature de 55° mais sortie ballon tampon a 40/42° ballon thermador de 100l\nraccordement ballon a droite le premier trou en haut retour pompe- 2eme trou départ chaudière-3éme trou\ndépart pompe- 4éme trou retour chaudière. a gauche du ballon 4éme trou en bas retour radiateur-2éme trou\nretour radiateur. un circulateur chaudière ballon et un circulateur départ radiateur,quelqu'un peut-il me dire si cela\nest corect. MERCI\njacky richard17 8 Messages postés mercredi 31 décembre 2008Date d'inscription 7 janvier 2009 Dernière intervention - 2 janv. 2009 à 19:04\nMERCI pour les reponses,j'éspère que cette fois je vais mieux m'expliqué\ndonc a l'intérieur j'ai mon kit-hydraulique acrocher au mur a 1m j'ai ma chaudière\net au dessus de ma chaudière le ballon tampon, et derrière le mur la pac.\ndépart pac ballon n°3\nretour pac ballon n°1\ndepart radiateurs ballon n°6\nretour radiateurs ballonn°8\ndepart chaudière ballon n°2\nretour chaudière ballon n°4\nje pense que tu me comprendras. MERCI\nkenny57 - 4 janv. 2009 à 22:57\na vous lire je pense que chacun a ses problemes avec les reglages.\nsur mon ballon tampon bleu je constate que en\n1 = départ plancher chauffant\n2 = retour plancher chauffant\n3 = depart chaudiere\n4 = retour chaudiere\n5 = entrée PAC\n6 et 7 libre\n8 = retour PAC\nkiki34 - 3 janv. 2009 à 02:38\nben si je pense que tu viens de dire ca me convient ce branchement sauf que il faudrait mettre deux vannes pour isoler la chaudière car ici tu es en substition de chaudières pas en relevage.\nsinon il faut regarder les débits si tu as 500L/H à 55° et 2000L/h à 42° tu peux avoir cet écart il faut donc regarder les débits et prendre des T°.\nles débits et les delta de T° c'est aussi des puissances si ca se trouve tu as beaucoup de radiateurs la puissance de chauffe est toujours égale à la puissance livrée par le générateur de chaleur.\nil y a un équilibre qui se fait en fonction du débit radiateurs et débit PAC.\nfaut donc vérifier les débits et savoir aussi quel radiateurs tu possèdes ...\ntu peux aussi avoir un circulateur PAC pas assez haut en débit et un circulateur radiateurs trop élévés.\njacky richard17 8 Messages postés mercredi 31 décembre 2008Date d'inscription 7 janvier 2009 Dernière intervention - 3 janv. 2009 à 16:46\nREPONSE A KIKI, pour toi le raccordement du kit hydraulique au ballon est bien\net le raccordement de la chaudière et le départ et retour de radia teur aussi sont a leurs place\ndonc ce serait le débit d'eau a voir et mettre deux vannes pour isoler.\nmais radiateur sont en fonte et largement dimensionner car au fuel maximum a l'hiver 45/50°\nMERCI POUR TOUTE TES EXPLICATIONS ET LUNDI JE POURRAIS DISCUTER AVEC LE CHAUFFAGISTE\nET PEUT-ETRE AVEC LE TECNICIEN DE DAIKIN. J'ai 75 ans et cela est difficile de tout comprendre.\nkiki34 - 3 janv. 2009 à 20:25\nbsr il est bien si je pense la même chose que toi voila j'aurais préféré que tu rajoutes chaud et froid en plus du nom de départ et retour car suivant comment on regarde le départ peut être chaud ou froid\nca vaut le coup que tu reprécises\nce qu'il faut retenir l'eau chaude est en haut l'eau froide en bas on prend l'eau froide en bas pour la chauffer et la verser en eau dans le ballon\nun exemple : départ chaudière par convention on se place au centre de la chaudière (l'observateur)\non dit départ donc on est chaud !\nsu tu te places au centre du ballon thermador tu dis départ vers PAC ce sera une conduite froide dans le but de la réchauffer grace à la PAC.\noui il faut isoler la chaudière par des vannes une installations automatique aurait pu se faire avec des vannes motorisées mais le cout est plus grand.\nil vaut mieux parfois soit même interrompre la PAC et basculer en chauffant avec la chaudière lorsqu'il fait trop froid lorsque c'est une pac externe si il y a un module intérieur pas besoin de l'isoler la dissipation sera faible.\nsi c'est un échangeur à plaque il y a de gros risques d'encrassage il faut alors des filtres devant la PAC et faire régulièrement une purge sous le ballon tampon (manipuler la vanne sur le point B)\nil faut mesurer le delat T de chaque installation on peut en approximer le débit en connaissant la puissance (environ).\nune chose importante quel était la consommation annuelle de fioul ? cela traduit la puissance nécessaire...\nparfois s'il fait trop froid la puissance il l'a faut !\nquand on affiche 16KW ce n'est pas constant !\nc'est valable pour 7 dehors et 35 de départ pour l'eau ! et on affiche le COP\nle COP n'est pas constant il baisse lorsqu'il fait froid dehors et lorsque l'on a de l'eau trop chaude sur la PAC.\nc'est pour cela que je conseille à tous de conserver leur chaudières pour faire de la substitution.\nil y a bien un circulateur sur les radiateurs ?\nJE TE CONSEILLE DE SURFER ICI avec un bon cafe\ntu as la liste des daikins :\ndésolé mon clavier rend l âme...\net ici une installation avec ton ballon ...\njacky richard17 8 Messages postés mercredi 31 décembre 2008Date d'inscription 7 janvier 2009 Dernière intervention - 4 janv. 2009 à 15:08\ncomme tu me demande quelques précisions suplémentaire, je vais essayer .\nles numéros que je met c'est les numéros qui sont marqué sur le ballon tampon dont tu m'a dit de regarder\nsur le site pour te dire le model du ballon,c'est les trous de raccordement.\nchaud depart kit hydraulique raccordé au 3 du ballon\nfroid depart hydraulique raccordé au n1 du ballon retour\nchaud depart chaudière raccordé au n 2 du ballon\nfroid sortie chaudière raccordé au n 4 du ballon retour\nchaud depart radiateur raccordé au n 6 du ballon\nfroid retour radiateur raccordé au n n8 du ballon\nma pompe a chaleur est une daikin ERHQO16AA DE 16KWET UN COP 4/18,j'ai un circulateur sur le départ de mes\nradiateurs, et un sur le départ de ma chaudière au ballon tampon,ma consommation annuel de fuel est de 4000litres\nma chaudière est une31kw5.\nmreci de m'avoir donner les sites pour me permette de pouvoir visualiser tout ça, et surtout pouvoir discuter et ne pas paraitre trop bête.\nkiki34 - 4 janv. 2009 à 19:09\nil y a un vase d'expansion situé où (ballon rouge) ?\nquel est la pression en bar de ton réseau de chauffage à la hauteur de ton installation ?\nla chaudière et les radiateurs c'est bon la pac il y a un problême :\nà 2 reprises tu as indiqué un bon branchement pour la PAC et la tu viens d'écrire ceci (l'inverse ) :\ncela devrait être l'inverse !\nen effet regarde ce document :\nprécise moi quand tu dis départ tu te trouves où ? tu es l'observatrice tu te places dans la PAC physiquement à l'intérieur quand tu dis départ cela veut dire que l'eau s'eloigne de la PAC, si elle s'eloigne de la PAC elle a été rechauffé donc elle dite chaude.\ncar le problème de ce que tu viens d'écrire c'est que les tuyaux connectés à la PAC celui qui est chaud se retrouve en bas et celui qui est froid se trouve en haut...\npas bon ca je place ca sur le compte d'une erreur de frappe car à deux reprises tu as écris l'inverse...\nregarde ce document à partir de la page 26 :\nmoi j'aurais privilégié la PAC qui demande un delta T maximal pour bien refroidir le condenseur (ou réchauffer l'eau c'est pareil)\n(mais on doit pas gagner grand chose 5à 10 %)\nmon avis avec observateur dans le ballon :\ndépart froid vers la PAC sur le la pac sur le 4\nretour chaud en provenance de la PAc sur le 1\ndépart chaud vers les radiateurs sur le 5\nretour froid en provenance des radiateurs sur le 8\nconnection de la chaudière retour chaud sur le 2 et départ froid sur le 3\nsi tu veux comprendre d'une façon plus approfondie les bouteilles regarde à partir de la page 26 ce document :\nconcernant les circulateurs dit aussi "pompes de circulation" (ici ce sont des pompinettes ! car très petites...\nparfois on ne peut pas faire autrement mais si on peut il faut placer le circulateur avec le sens du fluide de haut en bas (l'eau tombe)\net on le place sur le retour froid radiateur.\npour la chaudière c'est pareil on le place sur le retour froid de la chaudière.\nce que je te dis c'est la solution idéal pour faire du bon boulot mais parfois on ne peut pas faire autrement...\nl'absence de vanne est à mes yeux un manque de moyens de l'entreprise les tuyaux posés par l'entreprise sont en quel matière fer, plastique de couleur blanche, plastique de couleur rouge et bleu, cuivre ?\nla dimension externe des tubes posés par l'installateur en mm est de combien ?\nil faut aussi avoir prévu de couper le circulateur de la chaudière en général on prévoit un boitier de commande pour choisir la PAC ou la chaudière mais jamais les 2 à la fois... sauf en cas de relève de chaudière qui n'est pas ta situation.\nce boitier pilote le démarrage de la PAC et la chaudière et pilote aussi le circulateur de la chaudière et il faudrait aussi des vannes pour isoler la chaudière lorsque la PAC tourne il faut aussi avoir prévues des soupapes de sécurité 3 bars sur la chaudière et sur la sortie de la PAC.\nune seule aurait suffit mais il faut prévoir au cas ou les vannes restent fermées...\nya t'il un purgeur d'air situé sur le haut du ballon tampon ?\njacky richard17 8 Messages postés mercredi 31 décembre 2008Date d'inscription 7 janvier 2009 Dernière intervention - 5 janv. 2009 à 18:36\nOUI TU AS BIEN VU, je ne me suis pas tromper le raccordement de la pac sur le ballon\nn'est pas bon les tuyaux sont inverser, donc je pense que cela contrarie la circulation dans le ballon\net voila certainement le décalage de l'arriver dans le ballon tampon avec la sortie.\nj'ai téléphoné a mon chauffagiste j'espère le voir demain,et la on va pouvoir mettre\nles choses a plat.\ncar sur le site que tu m'a indiqué j'ai le plan compet de l'instalation depuis le kit hydraulique,\nen passant par ma chaudiére a fuel et le ballon tampon pour finir par les radiateurs.\nje suis monter en relève de chaudière et mes tuyaux de l"instalation sont en cuivre\nde 40 et de la pac au ballon je suis en 30, car mon instalation étant encienne, j'ai\ntous mes départ en 50/60 tubes fer.\nMERCI POUR TOUT LE DETAIL QUE TU MA APPORTER\nkiki34 - 5 janv. 2009 à 21:38\nbonsoir kenny 57\nton montage privilégie que ta PAC pompe l'eau la plus froide ce n'est pas plus mal pour elle.\nensuite il aurait mieux valu croiser planchers chauffants avec la chaudière\ndépart chaud plancher chauffant sur le 1\nretour froid plancher chauffant sur le 3\nvue de la chaudière départ chaud sur le 2 et retour froid sur le 4\nyvette tu n'es pas monté en relève de chaudière tu es montée en substitution de chaudière.\nla releve c'est utiliser la PAC pour chauffer l eau venant des radiateurs avant de l envoyer sur la chaudière pour obtenir la Temp finale = la PAC est montee en serie avec la chaudiERE cela ne se fait presque plus.\nsi le tuyau le plus chaud de la pac est en bas alors la Pac chauffe de l eau qui est deja tres chaud en prenant l eau en haut au lieu de le prendre en bas .a.l.o rs que cela devrait etre le contraire.\n4000l DE ROUGE ET tube 50/60 tu as je pense une grosse puissance en elements chauffants. tu dois avoir besoin pour te chauffer pas loin de 20 Kw moyen avec les températures actuelles...chose impossible avec ta pac tu dois arriver péniblement a sortir 8-9Kw en ce MOMENT La chaudiere doit seul tourner...\ntu dis ceci car sur le site que tu m'a indiqué j'ai le plan compet de l'instalation depuis le kit hydraulique,\npeux tu me redonner le lien internet\ndesole il manque accent et lettre mon clavier est mort\nlarouille - 10 oct. 2009 à 13:11\npouvez vous me dire comment calcule t-on le volume d'un ballon tampon avec une pac 11K technibel et module 2zonnes et plancher chanffant?\nune question pourcertains sujets abordés. si vous installer une pac c'est pour faire des économies.\nalors plutôt que de choisir de monter en puissance votre installation pourquoi ne changez vous pas votre isolation thermique?\nj'install > larouille - 12 oct. 2009 à 15:37\nc'est le fabriquant qui doit indiquer le volume d'eau minimum qui faut pour la pompe a chaleur\nguitares5 > larouille - 26 nov. 2009 à 01:20\nlarouille bonjour en tant qu installateur ,je pose toute les marques et technibel en trotre,ce qui concerne un ballon tampon ou de melange se net pas nous de la determiné cet le constructeur parce que si vous commencé a en faire qu a votre tète dite vous bien que deja aujourd hui la mal façon des instal de pompe a chaleur cet la une des procès alors en plus que vous modifier ce que le constructeur preconise au revoir la garantie.ceux ci dit technibel preconise pour votre info une bouteille de 70litre ,100litre au plus et en ce qui vous concerne de se que je comprend cet une bouteille de melange quil vous faut parce que vous avez deux reseau un reseau planché chauffant avec une vanne 3 voie gèré par la regule (gestionnaire de technibel et un reseau radiateur gèré par la loi d eau,cet sympa et en connaissance de cause je vous en parle j ai des retour de client que j ai posé ily a 4 ans qui sont très contant de leur pac,a savoir que cet comme tout il faut que ça soiye bien posé par un vrai chauffagiste qui a preablement fait une etude thermique ,si quelque chose vous tracasse vous pouvez faire appel a mes services.cordialement.\nMila - 18 oct. 2009 à 17:55\nMême type de problème avec le ballon de mon système dont les piquages ne me semblent pas optimisés :\n- départ PAC (chaud) sur ballon en 6 (puissance circulateur sur 92 w),\n- retour vers PAC du point 8,\n- départ ballon vers radiateurs du point 1 (puissance circulateur 84 w),\n- retour radiateurs sur ballon en 3.\nCe montage me paraît expliquer le fort delta t°C observé entre les piquages 6 et 1 à savoir 5 à 6°C.\nPar exemple : point 6 à 40°C, point 8 à 33.5°C, point 1 à 34°C, point 3 à 31°C. La t°C de départ ballon (point 1) vers radiateurs est à peine plus élevée que le retour vers PAC (point 8).\nQuelle peut-être la perte d'énergie avec cette disposition. Ne faut il pas au minimum mettre le départ PAC sur ballon en 5 et le retour vers PAC en 7 ?\nguitares5 > Mila - 26 nov. 2009 à 00:25\nmila bonjour pour revenir a votre teorie du branchement du ballon tampon pac et ballon tampon installe en tant que chauffagiste,j ai du mal a comprendre comment est branché votre ballon ,mai une chose est sur cet que a la base voici comment ont branche une pac en general les deux depart pac en haut du balon et les deux retour en bas ,un deltaté de 9 cet bien en dessous ça devient contradictoire pour la regule de la pac.cordialement.\nBallon tampon de pompe à chaleur - page 2


Le diesel boudé, des motorisations hybrides annoncées. – Autocloser.Fr\nRédacteur Autocloser 5 janvier 2022, 18h46 inActualité\nÀ quelques semaines de sa présentation officielle, le Renault Austral nous nargue une dernière fois. Dissimulées sous un épais camouflage, les lignes de sa carrosserie restent difficiles à deviner sur les spyshots officiels publiés par Renault.\nLa gamme sera uniquement composée de moteurs hybrides. À son lancement, le Renault Austral va donc être proposé avec un moteur 1.3 TCe mild-hybrid 12V, un moteur 1.2 TCe mild-hybrid 48V et une motorisation E-Tech Hybrid “de nouvelle génération”. Aucun moteur diesel ne sera proposé sur le SUV.\nCôté design, les deux images mises en ligne par Renault permettent tout de même de deviner les feux LED en forme de C à l’avant, la forme des vitres ou encore le becquet arrière.\nLe Renault Austral sous camouflageCredit Photo – Renault\nRenault donne des nouvelles du futur remplaçant du Kadjar, le Renault Austral, en annonçant une impasse pure et simple sur la motorisation diesel au profit de moteurs hybrides E-Tech. Le constructeur français explique également qu’une centaine d’exemplaires circulera dans plusieurs pays européens afin de valider un certain nombre de réglages.\nPrevious article Ce véhicule électrique et autonome viendra vous livrer vos colis à domicile d’ici quelques années\nNext article Se garer en créneau dans son garage n’est pas très pratique pour ressortir\nSe garer en créneau dans son garage n’est pas très pratique pour ressortir