Sådan tilsluttes en elektrisk motor 380v til 220v - Ledninger November\nDet sker, at en trefaset elektrisk motor falder i hænderne. Det er fra sådanne motorer, at der fremstilles hjemmelavede cirkelsave, smaragemaskiner og forskellige typer af slibemaskiner. Generelt ved en god vært, hvad der kan gøres med ham. Men problemet er, at et trefaset netværk i private huse er meget sjældent, og det er ikke altid muligt at udføre det. Men der er flere måder at tilslutte en sådan motor til et 220v netværk.\nDet skal forstås, at motorkraften med en sådan forbindelse, uanset hvor hårdt du prøver, vil falde betydeligt. Således bruger "delta" -forbindelsen kun 70% af motoreffekten, og "stjernen" er endnu mindre - kun 50%.\nI den henseende er det ønskeligt at have en kraftig motor.\nSå i ethvert ledningsdiagram anvendes kondensatorer. Faktisk udfører de rollen som den tredje fase. Takket være ham er den fase, som en kondensators udgang er tilsluttet til, lige så meget som nødvendigt for at simulere tredje fase. Desuden anvender man en kapacitet (drift) for driften af motoren og for at starte en anden (startende) parallelt med den arbejdende. Selvom det ikke altid er nødvendigt.\nFor eksempel til en plæneklipper med en kniv i form af et skærpet blad, er det nok at have en enhed på 1 kW og kun arbejdskondensatorer uden behov for start af tanke. Dette skyldes, at motoren kører i tomgang, når den starter og har tilstrækkelig energi til at dreje akslen.\nHvis du tager en cirkelsag, udstødning eller anden enhed, der giver den indledende belastning på akslen, kan du ikke undgå ekstra dåser for at starte kondensatorer. Nogen kan sige: "Hvorfor forbinder du ikke den maksimale kapacitet, så der ikke er nok?" Men alt er ikke så enkelt. Med denne forbindelse bliver motoren overophedet og kan blive beskadiget. Udstyr ikke udstyr.\nLad os først overveje, hvordan en trefasemotor er forbundet til et 380v netværk.\nTrefasede motorer er enten med tre ledninger til kun at forbinde til en stjerne eller med seks forbindelser, med et valg af kredsløb - en stjerne eller en trekant. Den klassiske ordning kan ses i figuren. Her i billedet til venstre er stjernekoblingen. På billedet til højre viser det hvordan det ser ud på en rigtig motormotor.\nDet kan ses, at du her skal installere specielle hoppere på det ønskede output. Disse hoppere er inkluderet i motoren. I tilfælde af at der kun er 3 udgange, er stjernekoblingen allerede lavet inde i motorhuset. I dette tilfælde er det simpelthen umuligt at ændre forbindelsesplanen for viklingene.\nNogle siger, at de gjorde dette, så arbejderne ikke stjal enhederne i deres hjem til deres behov. Alligevel kan sådanne motorvarianter med succes anvendes til garageformål, men deres effekt vil være mærkbart lavere end dem, der er forbundet med en trekant.\nForbindelsesdiagram over en 3-faset motor i et 220V netværk forbundet med en stjerne.\nSom du kan se, fordeles spændingen på 220V på to seriekoblede viklinger, hvor hver er konstrueret til en sådan spænding. Derfor er strøm næsten tabt to gange, men du kan bruge denne motor i mange lavt strømforsyningsenheder.\nDen maksimale motoreffekt ved 380v i 220v-netværket kan kun opnås ved hjælp af en deltaforbindelse. Ud over det mindste effekttab forbliver antallet af omdrejninger på motoren uændret. Her anvendes hver vikling til sin egen driftsspænding og dermed dens effekt. Ledningsdiagram over en sådan elektrisk motor er vist i figur 1.\nFigur 2 viser en Brno med en 6-polet terminal for trekantstilslutning. Tre resulterende output, serveret: fase, nul og en output kondensator. Drejningsretningen for den elektriske motor afhænger af, hvor kondensatorens anden udgang er forbundet til - fase eller nul.\nPå billedet: Kun en elektrisk motor med arbejdskondensatorer uden at starte tanke.\nHvis akslen bliver den indledende belastning, skal du bruge kondensatorer til at køre. De er forbundet parallelt med arbejderne ved hjælp af knappen eller omskifter på tidspunktet for optagelse. Når motoren har nået sin maksimale hastighed, skal lanceringstankene afbrydes fra arbejderne. Hvis dette er en knap, skal du bare frigive den, og hvis kontakten skal slukkes, skal du slukke den. Endvidere bruger motoren kun arbejdskondensatorer. En sådan forbindelse er vist på billedet.\nSådan vælges en kondensator til en trefasemotor, der bruger den i et 220V netværk.\nDen første ting at vide er, at kondensatorer skal være ikke-polære, det vil sige ikke-elektrolytiske. Det er bedst at bruge kapaciteten af mærket - MBGO. De blev med succes brugt i Sovjetunionen og i vores tid. De modstår helt spænding, aktuelle strømme og de skadelige virkninger af miljøet.\nDe har også lugs til montering, som hjælper med at arrangere dem uden problemer overalt i apparatet. Desværre er det problematisk at få dem nu, men der er mange andre moderne kondensatorer ikke værre end de første. Det vigtigste er, at deres arbejdsspænding, som nævnt ovenfor, ikke bør være mindre end 400 volt.\nBeregning af kondensatorer. Kapaciteten af arbejdskondensatoren.\nFor ikke at bruge lange formler og torturere din hjerne, er der en enkel måde at beregne en kondensator til en 380v motor på. For hver 100 watt (0,1 kW) er taget - 7 mikrofarader. For eksempel, hvis motoren er 1 kW, så forventer vi dette: 7 * 10 = 70 uF. En sådan kapacitet i en bank er yderst vanskelig at finde og dyrere. Derfor er kapaciteten oftest forbundet parallelt med den ønskede kapacitet.\nDenne værdi er taget med en hastighed på 2-3 gange større end kapaciteten af arbejdskondensatoren. Det skal tages i betragtning, at denne kapacitet er taget i alt fra den arbejde, det vil sige for en 1 kW motor, den arbejder en er lig med 70 μF, vi multiplicerer den med 2 eller 3, og vi får den nødvendige værdi. Dette er 70-140 mikrofarader ekstra kapacitet - start. I øjeblikket tændes det sammen med den aktive og i alt viser det sig - 140-210 uF.\nFunktioner udvælgelse af kondensatorer.\nKondensatorer både arbejde og start kan vælges ved hjælp af metoden fra mindre til større. For at opnå den gennemsnitlige kapacitet kan du gradvist tilføje og overvåge motoren, så den ikke overophedes og har tilstrækkelig kraft på akslen. Startkondensatoren bliver også hentet ved at tilføje, indtil den starter glat uden forsinkelse.\nUd over ovenstående kondensator type MBGO kan du bruge typen - MBHS, MBGP, KGB og lignende.\nNogle gange er det nødvendigt at ændre motorens rotationsretning. Denne mulighed eksisterer også for 380v motorer, der anvendes i et enkeltfaset netværk. For at gøre dette er det nødvendigt at gøre, at kondensatorens ende forbundet med en separat vikling forbliver uadskillelig, og den anden kan overføres fra en vikling, hvor "nul" er forbundet til den anden, hvor der er "fase".\nEn sådan operation kan udføres af en topositionsomskifter, til den centrale kontakt, som udgangen fra kondensatoren er forbundet til, og til de to ekstreme ledninger fra "fase" og "nul".\nSådan konverteres en elektrisk motor fra 380 volt til 220: et diagram med trinvis videoinstruktion\nEt sådant problem står over for mange nidkære ejere, der er vant til at gøre alt til det maksimale med egne hænder. Inklusive og indsamle forskellige udstyr til husstandens behov; for eksempel en cirkelsav på plottet, e / emery, en lille elevator i garagen og lignende.\nI betragtning af hvor meget en elektrisk motor koster, er det bedre at tilpasse 3-faset prøven til hånden for at arbejde fra 1f, og dermed tilpasse den til det elektriske hjemmenetværk, end at erhverve en ny. Du skal bare forstå, hvordan og hvilken slags elmotor der er bedre at konvertere fra 380 volt til 220, for ikke at bruge penge og at forstå de eksisterende ordninger for at skifte dem.\nForandring fra 380 til 220 giver mening, hvis vi taler om elmotor med relativt lav effekt - op til 2,5, men ikke mere (dette er maksimum) 3 kW. Der er i princippet ingen begrænsninger på denne egenskab. Men samtidig må du sandsynligvis holde en række aktiviteter og bruge lidt penge og tid.\nFor at overføre input strømkablet er det desuden nødvendigt at håndtere forhandlinger med elleverandøren med hensyn til at øge grænsen. Det må ikke glemmes, at der for privat husholdninger er en en / forbrugsgrænse; typisk 15 kW. Vil den nye last passe ind i den i form af en kraftig elektrisk motor? Vil kablet modstå det oprindeligt?\nFor en sådan enhed skal du lægge en separat linje fra strømafskærmningen og indstille en individuel automatisk, i det mindste. Bare så forbinde det gennem udløbet er usandsynligt at lykkes; bedre ikke at eksperimentere.\nUdøvelsen af omarbejdning viser, at selvom alt er gjort korrekt, vil der være et andet problem med lanceringen. "Start" af en kraftig elektrisk motor vil være tung, med en lang opbygning, stigninger. Et sådant udsigten vil passe til få mennesker, især hvis der opsamles noget ikke på et landplot, men på det område, der støder op til en boligbygning. Selvom den selvfremstillede installation baseret på denne motor vil fungere, vil funktionsfejl starte ved drift af husholdningsapparater. Kontrolleret og mere end én gang.\nArbejdsrækkefølgen for ændringen afhænger af den elektriske motors indre kredsløb. I nogle modeller vises kun 3 ledninger i terminalboksen, i andre - 6.\nDer er få muligheder - for at forlade den indledende indkobling eller demontering af motoren og omdrejning af de andre ender. Hvis alle seks er afledt, kan de kombineres ifølge nogen af ordningerne uden begrænsninger. Det vigtigste er at vælge den, der vil være optimal for en bestemt situation (elmotorkraft, specificitet af dens anvendelse) korrekt. Hvad der skelner mellem en "trekant" fra en "stjerne" er beskrevet detaljeret på denne side.\nSådan genopføres elmotoren\nUnder hensyntagen til, at elmotoren er lille (det betyder at det ikke bliver nødvendigt at "bryde" det ved opstart), og det er planlagt at drive det fra netværket 220, så er det optimale kredsløb en "trekant". Det vil sige, at der ikke er behov for at fokusere på høje indstrømningsstrømme (de vil ikke), og tabet af strøm reduceres praktisk talt til nul (kan ignoreres). Alt ovenfor viser klart billedet.\nHvis kredsløbet i elmotoren oprindeligt er monteret i henhold til "trekanten", så behøver der intet at blive ændret i det hele.\nBeregning af arbejdskapacitet\nSiden i stedet for 3 faser vil der nu kun være én, den bliver fodret til hver af viklingene, men med et lille skift i sinusformet. Faktisk giver tænding af kondensatorer en efterligning af strømforsyningen fra den elektriske motor fra 380 / 3f-kilden. Formler til beregning af arbejdskondensatorer er vist i nedenstående figurer.\nKapaciteter til motorviklinger vælges ikke kun til nominel værdi, men også efter driftsspænding. Hvis vi taler om omarbejdning fra 380 til 220, skal U p være mindst 400 V.\nEn anden vigtig faktor er den slags kondensatorer. For det første skal de være af samme type. For det andet, kun ikke-elektrolytisk. Optimalt papir; for eksempel den forældede serie af KGB, MBG (og deres modifikationer) eller dens moderne analoger. De er bekvemme ved montering (der er lugs) og kan modstå overbelastninger i temperatur, strøm, spænding.\nVisuelt kan hele processen i aktion ses på videoen:\nI praksis er ingeniørkalkulationer involveret i få personer. Der er visse proportioner, der gør det muligt at vælge en præcis udvælgelse af en arbejdskondensator til en bestemt elektrisk motor.\nHvad er vanskeligheden? Find en container med denne nominelle er usandsynligt at lykkes. Der er en simpel løsning - tag flere kondensatorer og tilslut parallelt. Som følge af små beregninger er det nemt at finde det rigtige beløb med den samlede kapacitet af den krævede værdi. De, der har glemt skolen, kan du fortælle - med denne metode til at forbinde kondensatorerne for deres kapacitet tilføjes.\nDenne kapacitet er ikke altid nødvendig. Den sættes kun i kredsløbet, hvis der opstår en betydelig belastning ved start af motorakslen. Eksempler er en kraftig udstødningsanordning, en cirkelsav. Men for den samme slåmaskine er nok og arbejder kondensatorer.\nBeregningen er enkel - den nominelle værdi af Cn skal overstige Cf 2,5 (plus / minus). Her kræves der ikke maksimal nøjagtighed; værdien af startkapaciteten bestemmes ca. Yderligere analyse af driften af elmotoren i forskellige tilstande vil fortælle dig at øge eller mindske den.\nAf den måde gælder dette også for arbejdskondensatorer. Faktum er, at alle beregninger a priori tyder på, at elmotoren er ny, aldrig været i drift. Og da de primært anvendte produkter omdannes, bliver det i arbejdet med at vise, at brugeren ikke er tilfreds. Der er mange muligheder - dårlig opstart, hurtig opvarmning af sagen og så videre.\nSådan organiseres en omvendt\nNogle gange er det nødvendigt at ændre akselens rotationsretning uden yderligere ændringer. Det er meget muligt for den elektriske motor 380, oversat til mad 220. Som du kan se, intet kompliceret om det, bare nødt til at tænde for 2 positionen.\nTilslutning af 3-fasede motorer til 220\nSådan tilsluttes en trefasemotor til et netværk på 220 volt\nTilslutning af 3-faset motor til 220 uden kondensatorer\nTilslutning af 3-faset motor til 220 med kondensator\nTilslutning af 3-faset motor til 220 uden strømafbrydelse\nMange ejere, især ejere af private huse eller hytter, bruger udstyr med 380 V motorer, der opererer fra et trefaset netværk. Hvis den tilsvarende strømstyring er forbundet til webstedet, er der ingen problemer med deres forbindelse. Men ganske ofte er der en situation, hvor sektionen kun drives af en fase, det vil sige kun to ledninger er forbundet - fase og nul. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at løse problemet med, hvordan man tilslutter en trefasemotor til et 220 volt netværk. Dette kan gøres på forskellige måder, men det skal huskes, at en sådan indgriben og forsøg på at ændre parametrene vil medføre en reduktion af strømmen og et fald i den samlede effekt af elmotoren.\nSom regel bruges kredsløb uden kondensatorer til at køre i et enkeltfasetværk af trefasede motorer med lav effekt - fra 0,5 til 2,2 kilowatt. Tiden på lancering er omtrent den samme som ved arbejde i trefasetilstand.\nI disse kredsløb anvendes simistorer. under kontrol af impulser med forskellig polaritet. Der er også symmetriske dynistorer, som føler styresignaler til strømmen af alle halvperioder, der er til stede i forsyningsspændingen.\nDer er to måder at forbinde og starte. Den første mulighed anvendes til elektriske motorer med en hastighed på mindre end 1500 pr. Minut. Vindingskoblingen er lavet en trekant. Da faseforskydningsenheden bruger en særlig kæde. Ved ændring af modstanden dannes en spænding på kondensatoren, forskudt af en vis vinkel i forhold til hovedspændingen. Når kondensatoren når det spændingsniveau, der kræves til omskiftning, danner dynistoren og triac-triggeren, hvilket bevirker aktiveringen af den tovejsafbryder.\nDen anden mulighed anvendes ved start af motorer, hvis omdrejningshastighed er 3000 rpm. Denne kategori omfatter enheder installeret på mekanismer, der kræver et stort øjeblik af modstand under lanceringen. I dette tilfælde er det nødvendigt at sikre et stort udgangspunkt. Til dette formål blev der foretaget ændringer til den tidligere ordning, og de nødvendige kondensatorer til faseskiftet blev erstattet af to elektroniske nøgler. Den første switch er forbundet i serie med faseviklingen, hvilket fører til et induktivt strømskifte i det. Forbindelsen af den anden nøgle er parallel med faseviklingen, som bidrager til dannelsen af et ledende kapacitivt strømskifte i det.\nDette ledningsdiagram tager højde for motorviklingenes forskydning i rummet mellem hinanden ved 120 ° C. Ved indstilling bestemmes den optimale nuværende forskydningsvinkel i fasevindningerne, hvilket sikrer en pålidelig start af enheden. Når du udfører denne handling, er det helt muligt at gøre uden nogen specielle enheder.\nTilslutning af en elektrisk motor 380v til 220v gennem en kondensator\nFor en normal forbindelse skal du kende princippet om drift af en trefasemotor. Når der tændes i et trefaset netværk, begynder en strøm vekselvis at strømme langs dets viklinger på forskellige tidspunkter. Det vil sige i en vis tid, passerer strømmen gennem polerne i hver fase, hvilket også skaber det alternerende magnetiske felt. Det påvirker rotorviklingen og forårsager rotation ved at skubbe ind i forskellige fly på bestemte tidspunkter.\nNår en sådan motor er tændt i et enkeltfasetværk, vil kun en vikling være involveret i at skabe et roterende øjeblik, og virkningen på rotoren sker i dette tilfælde kun i et plan. En sådan indsats er ikke nok til at skifte og dreje rotoren. Derfor er det nødvendigt at anvende faseforskydningskondensatorer for at skifte fase af polstrømmen. Den normale drift af en trefaset elektrisk motor afhænger i høj grad af det korrekte valg af kondensator.\nBeregning af en kondensator til en trefasemotor i et enkeltfaset netværk:\nNår motorkraften ikke er mere end 1,5 kW, er en arbejdskondensator tilstrækkelig i kredsløbet.\nHvis motoreffekten er over 1,5 kW, eller der opstår store belastninger under opstart, er der i dette tilfælde to kondensatorer installeret på en gang - arbejdet og starten. De er forbundet parallelt, og startkondensatoren er kun nødvendig til start, hvorefter den automatisk afbrydes.\nKredsløbet styres af START-knappen og afbryderkontakten. For at starte motoren trykkes startknappen og holdes nede, indtil fuld start opstår.\nHvis det er nødvendigt for at sikre rotation i forskellige retninger, udføres der en ekstra drejekontakt, som skifter rotorens rotationsretning. Tændbryderens første hovedudgang er forbundet til kondensatoren, den anden til nul og den tredje til fasetråden. Hvis et sådant kredsløb bidrager til et fald i strøm eller et svagere omdrejningstal, kan det i dette tilfælde være nødvendigt at installere en ekstra startkondensator.\nDen enkleste og mest effektive metode er at forbinde en trefasemotor til et enkeltfasetværk ved at forbinde en tredje kontakt, der er forbundet til en faseforskydningskondensator.\nDen højeste udgangseffekt, som er mulig at opnå i levevilkår, er op til 70% af den nominelle. Sådanne resultater opnås ved anvendelse af "trekant" -ordningen. De to kontakter i forbindelsesboksen er direkte forbundet til ledningerne i enkeltfasetværket. Tilslutningen af den tredje kontakt sker gennem arbejdskondensatoren med en af de to første kontakter eller ledninger i netværket.\nI mangel af belastninger er det muligt at starte trefasemotoren ved kun at anvende en arbejdskondensator. Men hvis der er en lille belastning, vil fremdriften vokse meget langsomt, eller motoren starter ikke overhovedet. I dette tilfælde kræves der en ekstra startkondensator. Det tænder bogstaveligt i 2-3 sekunder, så motorens hastighed kan nå 70% af den nominelle. Derefter slukkes kondensatoren straks og aflades.\nSåledes skal alle faktorer tages i betragtning ved beslutningen om, hvordan man tilslutter en trefasemotor til et 220 volt netværk. Der skal lægges særlig vægt på kondensatorer, da driften af hele systemet afhænger af deres drift.\nLancering af 3-faset motor fra 220 volt\nOfte er der brug for en brugsbedrift til at forbinde en trefaset elektrisk motor. og der er kun et enkeltfaset netværk (220 V). Intet, det kan repareres. Det er kun nødvendigt at forbinde kondensatoren til motoren, og den vil fungere.\nVi læser i detaljer nedenfor\nKapacitansen af den anvendte kondensator afhænger af strømmen af elmotoren og beregnes ved hjælp af formlen\nhvor C er kondensatorens kapacitans, μF, PMr. - Nominel effekt af elmotor, kW.\nDet kan antages, at der for hver 100 W af kraften i en trefaset elektrisk motor kræves ca. 7 μF elektrisk kapacitet.\nFor eksempel er en 42 μF kondensator til en 600 W elektrisk motor. En kondensator med en sådan kapacitet kan samles fra flere parallelle tilsluttede kondensatorer med en mindre kapacitet:\nSå den samlede kapacitans for en 600 W motor bør være mindst 42 mikrofarader. Det skal huskes, at egnede kondensatorer, hvis driftsspænding er 1,5 gange spændingen i et enkeltfasetværk.\nSom arbejdskondensatorer kan der anvendes kondensatorer af typen KBG, MBGCH, BHT. I fravær af sådanne kondensatorer anvendes elektrolytkondensatorer. I dette tilfælde er tilfælde af elektrolytkondensatorer indbyrdes forbundne og velisolerede.\nBemærk, at rotationshastigheden for en trefaset elektrisk motor, der opererer fra et enkeltfasetværk, er næsten det samme som i forhold til motorens rotationshastighed i en trefasetilstand.\nDe fleste trefasede elektriske motorer er forbundet til et enkeltfasetværk i henhold til "trekant" -schemaet (figur 1). Strømmen udviklet af en trefase elektrisk motor indgår i delta-ordningen er 70-75% af den nominelle effekt.\nFigur 1. Principal (a) og montering (b) ordninger til tilslutning af en trefaset elektrisk motor til et enkeltfasetværk i henhold til "trekant" -skemaet\nDen trefasede elmotor er forbundet på samme måde i henhold til "stjerne" -schemaet (figur 2).\nFig. 2. Princip (a) og montering (b) Ordninger til tilslutning af en trefaset elektrisk motor til et enkeltfasetværk i henhold til stjernekredsløbet\nFor at lave en stjernekobling er det nødvendigt at forbinde tofasvindinger af elmotoren direkte til et enkeltfasetværk (220 V) og en tredje gennem en arbejdskondensator (Cr ) til en af de to netværksledninger.\nFor at starte en trefase elektrisk motor med lille effekt er det normalt nok kun en arbejdskondensator, men når strømmen er over 1,5 kW, starter elmotoren heller ikke langsomt, og det er derfor nødvendigt at bruge en anden startkondensator (Cn ). Kapaciteten af startkondensatoren er 2,5-3 gange kapaciteten af arbejdskondensatoren. Som startkondensatorer anvendes elektrolytkondensatorer af typen EPD eller af samme type som arbejdskondensatorer bedst.\nForbindelsesdiagram over en trefaset elektrisk motor med startkondensator Cn vist i fig. 3.\nFig. 3. Tilslutningsskema af en trefaset elektrisk motor til et enkeltfasetværk ifølge "delta" -schemaet med en startkondensator Cn\nDet er nødvendigt at huske: Startkondensatorerne tændes kun for tidspunktet for start af trefasemotoren, der er tilsluttet til enfasetværket i 2-3 s, og så afbrydes startkondensatoren og aflades.\nNormalt er resultaterne af statorviklingen af elektriske motorer markeret med metal- eller pap-mærker, der indikerer begyndelsen og slutningen af viklingene. Hvis der ikke er nogen tags af en eller anden grund, fortsæt som følger. Først bestemmer trådens identitet til de enkelte faser af statorviklingen. For at gøre dette skal du tage en af de 6 eksterne ledninger af elmotoren og slutte den til en strømkilde, og tilslut strømforsyningens anden ledning til kontrollyset og skifte vekselvis de resterende 5 ledninger af statorviklingen med den anden ledning fra pæren, indtil lyset tændes. Når pæren tændes, betyder det, at de 2 terminaler tilhører samme fase. Betinget mærke med tags begyndelsen af den første wire C1, og dens ende - C4. På samme måde finder vi begyndelsen og slutningen af den anden vikling og betegner dem C2 og C5, og begyndelsen og slutningen af den tredje - C3 og C6.\nDet næste og hovedtrinet er at bestemme starten og slutningen af statorviklingene. For at gøre dette bruger vi udvælgelsesmetoden, som bruges til elmotorer op til 5 kW. Forbind alle begyndelser af fasevindningerne af elmotoren i overensstemmelse med de tidligere vedhæftede tags på et punkt (ved hjælp af "stjerne" -schemaet) og tilslut motoren til enkeltfasetettet ved hjælp af kondensatorer.\nHvis motoren uden en stærk buzz straks vælger den nominelle hastighed, betyder det, at alle punkter eller alle ender af viklingen ramte det fælles punkt. Hvis motoren er tændt, når den er tændt, og rotoren ikke kan ringe til nominel hastighed, så skiftes terminalerne C1 og C4 i den første vikling. Hvis dette ikke hjælper, skal du returnere enderne af den første vikling til sin oprindelige position og nu udskifte klemmerne C2 og C5. Gør det samme for det tredje par, hvis motoren fortsætter med at buzz.\nVed bestemmelse af begyndelser og ender af fasevindningerne af statoren på en elektrisk motor, skal du følge sikkerhedsforskrifterne nøje. Især ved at røre statorviklingsklemmerne holder du kun ledningerne af den isolerede del. Dette skal også ske, fordi elmotoren har et fælles stålmagnetisk kredsløb, og en stor spænding kan forekomme ved terminalerne af andre viklinger.\nFor at ændre rotationsretningen for rotoren af en trefaset elektrisk motor forbundet til et enkeltfasetværk i et "trekant" -schema (se fig. 1) er det tilstrækkeligt at forbinde trediefasestatorvikling (W) gennem en kondensator til klemmen af andenfase statorviklingen (V).\nFor at ændre omdrejningsretningen af en trefaset elektrisk motor forbundet i et enkeltfasetværk i overensstemmelse med stjernekredsløbet (se fig. 2b), skal tredjefasestatorviklingen (W) forbindes via en kondensator til den anden viklingsklemme (V). Drejningsretningen for enfasemotoren ændres ved at ændre forbindelsen af enderne af startviklingen P1 og P2 (figur 4).\nNår man kontrollerer elektriske motorkomponenter, er det ofte muligt at lægge mærke til, at efter langvarig arbejde er der ekstrem støj og vibration, og det er svært at dreje rotoren manuelt. Årsagen til dette kan være den dårlige tilstand af lejerne: Løbebåndene er dækket af rust, dybe ridser og bukser, nogle bolde og en separator er beskadiget. I alle tilfælde er det nødvendigt at inspicere motoren i detaljer og fjerne de eksisterende fejl. Ved mindre skader er det nok at vaske lejerne med benzin, smøre dem og rengøre motorhuset fra snavs og støv.\nFor at erstatte beskadigede lejer, fjern dem med en skruetrækker fra akslen og vask lejesædet med benzin. Opvarm et nyt leje i oliebadet til 80 ° C. Tryk på metalrøret, hvis indre diameter er lidt større end akseldiameteren, ind i lejerens indvendige ring og let ramte røret med hammeren på elmotorens rør. Fyld derefter lejet med 2/3 af volumenet med smøremiddel. Monter i omvendt rækkefølge. I en korrekt monteret elektrisk motor skal rotoren rotere uden at banke og vibrere.\nFig. 4. Ændring af rotationsretningen for en enkeltfasemotorens rotor ved at skifte startviklingen\nSådan starter du en trefaset motor på 220 volt\nSom regel bruges tre ledninger til at forbinde en trefaset elektrisk motor og en forsyningsspænding på 380 volt. Der er kun to ledninger i 220-volt-netværket, for at motoren skal kunne fungere, skal den tredje ledning også strømforsyres. For at gøre dette skal du bruge en kondensator, som kaldes arbejdskondensatoren.\nKapacitansen af en kondensator afhænger af motoreffekten og beregnes ved hjælp af formlen:\nC = 66 * P, hvor C er kondensatorkapacitansen, μF, P er effekten af elmotoren, kW.\nDet er for hver 100 W motorkraft, det er nødvendigt at afhente ca. 7 mikrofarads kapacitet. For en 500 watt motor kræves der således en kondensator med en kapacitet på 35 μF.\nDen krævede kapacitet kan samles fra flere mindre kondensatorer ved at forbinde dem parallelt. Så beregnes den samlede kapacitet med formlen:\nC totalt = C1 + C2 + C3 +..... + Cn\nDet er vigtigt at huske at kondensatorens driftsspænding skal være 1,5 gange strømmen af elmotoren. Derfor skal kondensatoren ved en forsyningsspænding på 220 volt være 400 volt. Kondensatorer kan bruges til følgende typer KBG, MBGCH, BHT.\nFor at tilslutte motoren ved hjælp af to ledningsdiagrammer - en "trekant" og "stjerne".\nHvis motoren i et trefaset netværk var forbundet i henhold til delta-ordningen, forbinder vi det også med enfasetværket på samme måde med tilføjelse af en kondensator.\nTilslutning af motoren "stjerne" udføres som følger.\nFor elektriske motorer med en kapacitet på op til 1,5 kW er arbejdskondensatorens kapacitet tilstrækkelig. Hvis du tilslutter en højere motor, så accelererer en sådan motor meget langsomt. Derfor er det nødvendigt at bruge en startkondensator. Den tilsluttes parallelt med arbejdskondensatoren og anvendes kun under motoracceleration. Derefter slukkes kondensatoren. Kondensatorens kapacitet til at starte motoren skal være 2-3 gange større end arbejdstagerens kapacitet.\nEfter start af motoren bestemmes omdrejningsretningen. Det er normalt nødvendigt, at motoren roterer med uret. Hvis rotationen sker i den rigtige retning, behøver du ikke gøre noget. For at ændre retningen er det nødvendigt at rewire motoren. Afbryd alle to ledninger, bytt dem og tilslut igen. Rotationsretningen ændres til det modsatte.\nNår du udfører elektrisk arbejde, skal du overholde sikkerhedsforskrifterne og bruge personlige værnemidler mod elektrisk stød.\nSådan tilsluttes en 380V til 220V elmotor\nI livet er der situationer, hvor du skal starte en 3-faset asynkron elektrisk motor fra et husholdningsnetværk. Problemet er, at du kun har en fase og "nul" til din rådighed.\nHvad skal man gøre i denne situation? Er det muligt at tilslutte en trefasemotor til et enkeltfasetværk?\nHvis du kommer til at arbejde klogt, er alt rigtigt. Det vigtigste er at kende de grundlæggende ordninger og deres funktioner.\nFør du begynder at arbejde, håndter design af blodtryk (asynkron motor).\nEnheden består af to elementer - rotoren (den bevægelige del) og statoren (stationær enhed).\nStatoren har specielle riller (udsparinger), hvor viklingen er lagt, fordelt på en sådan måde, at vinkelafstanden er 120 grader.\nIndretningens viklinger skaber et eller flere par poler, hvoraf antallet bestemmer den frekvens, hvormed rotoren kan rotere, samt andre parametre for elmotorens effektivitet, effekt og andre parametre.\nNår en asynkronmotor er tændt i et netværk med tre faser, strømmer en strøm gennem viklingerne med forskellige tidsintervaller.\nDer oprettes et magnetfelt, der interagerer med rotorviklingen og får det til at rotere.\nMed andre ord fremkommer en kraft, der roterer rotoren med forskellige tidsintervaller.\nHvis du tilslutter AD'en til netværket med en fase (uden at udføre forberedende arbejde), vises strømmen kun i en vikling.\nDet øjeblik, der oprettes, er ikke tilstrækkeligt til at forskyde rotoren og fastholde dens rotation.\nDerfor kræver det i de fleste tilfælde brug af start- og arbejdskondensatorer, som sikrer driften af en trefasemotor. Men der er andre muligheder.\nSådan tilsluttes en elektrisk motor fra 380 til 220V uden kondensator?\nSom nævnt ovenfor anvendes en kondensator oftest til at starte ED med en egernburrotor fra et enkeltfasetværk.\nDet er denne enhed, der sikrer opstart af enheden i det første øjeblik efter levering af enfasestrøm. Samtidig skal startapparatets kapacitet være tre gange højere end samme parameter for arbejdskapaciteten.\nFor AD, der har en effekt på op til 3 kilowatt og brugt hjemme, er prisen på startkondensatorer høj og nogle gange i forhold til prisen på motoren selv.\nDerfor undgår mange i stigende grad containere, der kun anvendes på lanceringstidspunktet.\nSituationen er anderledes med arbejdskondensatorerne, hvor du kan indlæse motoren ved 80-85 procent af strømmen. I tilfælde af deres fravær kan strømindikatoren falde til 50 procent.\nIkke desto mindre er en ikke-kondensator-opstart af en 3-faset motor fra et enkeltfaset netværk muligt takket være brugen af tovejsbrydere, der udløses i korte perioder.\nDet krævede drejningsmoment er tilvejebragt ved forskydningen af fasestrømmene i viklingen af blodtrykket.\nI dag er to populære ordninger velegnede til motorer med en kapacitet på op til 2,2 kW.\nInteressant nok er opstartstiden for AD fra et enkeltfasetværk ikke meget lavere end i den sædvanlige tilstand.\nHovedelementerne i kredsløbet er simistorer og symmetrisk dinistra. Den første styres af bipolære impulser, og den anden af signalerne fra forsyningsspændingens halvcyklus.\nVelegnet til 380 volt elektriske motorer med hastigheder på op til 1500 omdr./min. Med viklinger forbundet i et delta kredsløb.\nI fasen af en faseforskydningsenhed er en RC-kredsløb. Ved at ændre modstanden R2 er det muligt at opnå en spænding over kondensatoren, der modregnes af en vis vinkel (i forhold til spændingen i husstandsnettet).\nUdførelse af hovedopgaven forudsætter den VS2 symmetriske dinistor, som på et bestemt tidspunkt forbinder den opladede kapacitans til triac og aktiverer denne tast.\nVelegnet til elektriske motorer med en rotationshastighed på op til 3000 omdr./min. Og til HELL, som er kendetegnet ved øget modstand i starten.\nFor sådanne motorer kræves en højere startstrøm, så det åbne stjernekreds er mere relevant.\nEn særlig funktion er brugen af to elektroniske kontakter, der erstatter faseforskydningskondensatorer. Ved justering er det vigtigt at tilvejebringe den krævede forskydningsvinkel i fasevindningerne.\nSpændingen på elmotoren leveres via en manuel starter (den skal tilsluttes på forhånd).\nNår du har trykket på knappen, vil du hente starttiden ved hjælp af en modstand R\nVed gennemførelsen af de overvejede ordninger er det værd at overveje en række funktioner:\nTil forsøget blev strålingsfrie simistorer (typer TC-2-25 og TC-2-10) anvendt, som viste sig godt. Hvis du bruger en triac på plastik (importeret), uden radiatorer kan det ikke gøres.\nDen symmetriske DB3-type dynistor kan erstattes af KP. På trods af at KP1125 er lavet i Rusland, er den pålidelig og har mindre spændingsspænding. Den største ulempe er manglen på denne dynistor.\nFørst beslutte, hvilken ordning der indsamles på ED. For at gøre dette skal du åbne dækslet, hvor AD-terminalerne vises, og se, hvor mange ledninger der kommer ud af enheden (oftest er der seks af dem).\nBetegnelser har følgende form: C1-C3 - begyndelsen af viklingen og C4-C6 - dens ender. Hvis begyndelserne eller enderne af viklingene er sammenføjet, er dette en "stjerne".\nDet sværeste er, hvis fra kroppen bare går seks ledninger. I dette tilfælde skal du se på dem for de tilsvarende symboler (C1-C6).\nFor at implementere forbindelsesskemaet for en trefaset ED til et enkeltfasetværk kræves der to typer kondensatorer - start og arbejde.\nDen første bruges til at starte elmotoren i første øjeblik. Så snart rotoren spinder op til det krævede antal omdrejninger, er startkapaciteten udelukket fra kredsløbet.\nHvis dette ikke sker, kan der være alvorlige konsekvenser, herunder skader på motoren.\nHovedfunktionen antages af arbejdskondensatorerne. Her er det værd at overveje følgende punkter:\nDriftskondensatorer er forbundet parallelt;\nNominel spænding skal være mindst 300 volt;\nArbejdstankernes kapacitet vælges under hensyntagen til 7 μF pr. 100 W;\nDet er ønskeligt, at typen af arbejds- og startkondensator var identisk. Populære valgmuligheder er MBGP, MPGO, KBP og andre.\nI betragtning af disse regler kan du udvide driften af kondensatorer og motoren som helhed.\nKapacitetsberegningen skal foretages under hensyntagen til ED's nominelle styrke. Hvis motoren er underbelastet, er overophedning uundgåelig, og kapaciteten af arbejdskondensatoren skal derfor reduceres.\nHvis du vælger en kondensator med en kapacitet, der er mindre end tilladt, vil effektiviteten af elmotoren være lav.\nHusk, at selv efter at kredsløbet er afbrudt, holdes spændingen på kondensatorerne, så inden du starter arbejdet er det umagen værd at aflade enheden.\nBemærk også, at tilslutning af en elmotor med en kapacitet på 3 kW eller derover til konventionelle ledninger er forbudt, da det kan føre til afbrydelse af automatiske enheder eller forbrænding af trafikpropper. Derudover er der stor risiko for isolationssmeltning.\nFor at forbinde ED 380 til 220V ved hjælp af kondensatorer, fortsæt som følger:\nForbind beholderne med hinanden (som nævnt ovenfor skal forbindelsen være parallel).\nTilslut dele med to ledninger til ED og en kilde til vekslende enfasespænding.\nStart motoren. Dette gøres for at kontrollere enhedens rotation. Hvis rotoren bevæger sig i den rigtige retning, er der ikke behov for yderligere manipulationer. Ellers skal de ledninger, der er forbundet med viklingen, byttes.\nMed yderligere kondensator forenklet - til stjernekreds.\nMed yderligere kondensator forenklet - for trekanten kredsløb.\nSådan tilsluttes med omvendt\nI livet er der situationer, hvor du vil ændre motorens rotationsretning. Dette er også muligt for trefaset ED, der anvendes i et husholdningsnetværk med en fase og nul.\nFor at løse problemet er det nødvendigt at forbinde en udgang fra kondensatoren til en separat vikling uden mulighed for at bryde, og den anden med muligheden for at skifte fra "nul" til "fase" vikling.\nFor at implementere ordningen kan du bruge en switch med to positioner.\nLedningerne fra "nul" og "fase" er loddet til de ekstreme terminaler og ledningen fra kondensatoren til den centrale.\nSådan forbinder du stjernens delta "(med tre ledninger)\nFor det meste er stjernekredsen allerede samlet i den indenlandske produktion ED. Alt, hvad der kræves, er at genmontere trekanten.\nDen største fordel ved stjernen / delta-forbindelsen er, at motoren leverer maksimal effekt.\nPå trods af dette er der i produktion af en sådan ordning sjældent brugt på grund af implementeringens kompleksitet.\nFor at tilslutte motoren og gøre kredsløbet muligt, kræver det tre forretter.\nStrømmen er forbundet til den første (K1), og statorviklingen er forbundet til den anden. De resterende ender er forbundet med K3 og K2 starterne.\nDerefter kombineres viklingen af den sidste starter (K2) med de resterende faser for at oprette en "trekant" ordning.\nNår K3 starteren er forbundet til fase, forkortes de andre ender og kredsløbet omdannes til en "stjerne".\nBemærk, at samtidig optagelse af K2 og K3 er forbudt på grund af risikoen for kortslutning eller udfald af AB, der leverer ED.\nFor at undgå problemer er der en speciel lås, hvilket betyder at en starter er slukket, når den anden er tændt.\nOrdningens princip er simpelt:\nNår den første starter er tændt i netværket, starter tidsrelæet og aktiverer den tredje starter.\nMotoren begynder at arbejde i henhold til "star" -ordningen og begynder at arbejde med mere strøm.\nEfter en tid åbner relæet kontakterne K3 og forbinder K2. I dette tilfælde fungerer elmotoren i henhold til "delta" -skemaet med reduceret effekt. Når du skal slukke for strømmen, skal du tænde K1.\nSom det fremgår af artiklen, er det reelt at forbinde en trefaset elektrisk motor til et enkeltfaset netværk uden tab af strøm.\nPå samme tid for hjemmeforhold er den enkleste og mest overkommelige løsning ved brug af startkondensator.\nTransform trefaselektronik til et 220V netværk\nJeg har gennemgået en masse websteder om emnet "Sådan genoptages en 3-faset motor til integration i et enkeltfasetværk." Jeg har en el-uddannelse, erhvervserfaring "på jorden" er ikke lille. I hjemmet spoler jeg elektriske motorer. Så jeg læste næsten ingenting om hvad jeg læste. Enten skal du sidde omgivet af bøger om el-og elteknik, eller du bør ikke engang prøve. Jeg er ofte nødt til at omdanne trefasede elektriske motorer til integration i et enkeltfaset netværk. Jeg gør det hjemme, og vigtigst af alt - det kræver ikke stor viden om elektricitet. Men du har stadig brug for lidt viden. Nå, lad os prøve at genoprette?\nFor det første skal vi forstå, at elektriske motorer med en kapacitet på mere end 3 kW ikke behøver at omdannes. Og hvis du beslutter dig for at gentage dem alle sammen, så skal du lave et separat elektrisk ledningsnet og installere en separat afbryder i tavlen. Dette er tilvejebragt, der modstår indlæsningskabelens belastning. Lanceringen af en elmotor med en kapacitet på mere end 3 kW, konverteret til et netværk af 220V, er meget tungt. Du bliver nødt til at lide (jeg ved selv). Så tænk på om det er det værd.\nSå lad os gå videre til vores elmotorer.\nPå motorens tilfælde er der en klemkasse. Afskruing af kasseredækslet vil vi se, hvor mange ledninger der kommer ud af statoren på elmotoren. De vil være enten 3 eller 6. Seks ledninger forbindes parvis af metalplader. Da 6 ledninger er forbundet i par, får vi også 3 kontakter. Tre faser (380V) blev fodret til disse 3 kontakter. Vi skal ansøge om en fase og nul (220V), og motoren skal tjene.\nFigur nummer 1\nOvervej figur nummer 1. ABC - dette er punktet for tilslutning af motorviklingene. At de går til terminalerne. AB er en afbryder. Vi tager en ledning fra maskinen (afbryder), fase eller nul - spiller ikke stor rolle. Vi forbinder det med en af kontakterne på terminalen. I figuren er dette pin A. Derefter forbinder vi en arbejdskondensator Cp mellem tapperne B og C. Og mellem de samme kontakter forbinder vi startkondensatoren Cn med startknappen K.\nSådan afhentes kondensatorer\nStartkondensator Cn skal være elektrolytisk (findes i gamle tv'er). Driftsspænding skal være mindst 450V. Vi vælger kapaciteten (mF) som følger: elmotor til 1000 omdr./min. Med en effekt på 1 kW - 80 mF; elektrisk motor til 1500 omdrejninger pr. minut 1 kW - 120 mF; 3000 rpm elmotor 1 kWt - 150 mF.\nEksempel: at starte en elektrisk motor ved 1500 omdr./min. Med en effekt på 2 kW har vi brug for en kondensator Cn ved 240mF og en driftsspænding på mindst 450V.\nPapirkondensatorer er egnede (rektangulære i form). Driftsspænding skal være mindst 300V. Forholdet mellem elmotorens kraft og kondensatorens kapacitans er: For elmotorer med en effekt på 0,6 KW til 3 KW vælger vi kondensatorernes kapacitet fra 16 til 40 mF. Matematisk beregning giver ikke altid det ønskede resultat. Hvis du tilslutter en kondensator med en større kapacitet eller en mindre en, vil motoren ved tomgang være meget summende. Tag kondensatoren op, så elmotoren kører stille, uden hov.\nVi har brug for en arbejdskondensator til at øge elmotoren. Efter at have ændret en trefaset elmotor under et enkeltfasetværk (220V) reducerede vi strømmen med 1/3. Med en arbejdskondensator kompenserer vi dette lidt.\nHvis elmotoren roterer i den forkerte retning, som du har brug for, skal du bytte alle to ledninger i klemkassen. I figur 2, enten to grønne ledninger (kommer ud af kassen) øverst på billedet, eller to sorte nedenfor (kommer ud af statoren).\nDu kan diskutere dine spørgsmål om dette emne på forummet.\nBehovet for at anvende en trefaset asynkronmotor på egen hånd sker oftest ved installation eller design af hjemmelavet udstyr. Normalt i hytterne eller i garagen vil mestrene gerne bruge hjemmelavede emery-maskiner, betonblandere, værktøjer til slibning og trimning.\nBrug af en trefaset asynkron motor uafhængigt\nHer opstår spørgsmålet: Sådan tilsluttes en elmotor, designet til 380, til netværket på 220 volt. Derudover er det vigtigt både at forbinde elmotoren til netværket og at levere den nødvendige indikator for effektivitet (Effektivitet) for at opretholde enhedens effektivitet og tilgængelighed.\nFunktioner af enheden motor\nPå hver motor er der en plade eller mærkeplade, hvor de tekniske data og ordningen med drejning af viklingene er angivet. Symbolet Y betegner en stjernekobling, og Δ - en trekant. Desuden angiver pladen den netspænding, som motoren er beregnet til. Ledningerne til tilslutning til netværket er placeret på terminalstrimlen, hvor viklingskablerne er tilsluttet.\nFor at angive begyndelsen og slutningen af viklingen benyttes bogstaverne C eller U, V, W. Den første betegnelse var i praksis før, og de engelske bogstaver blev brugt efter indførelsen af GOST.\nBogstaver for at markere begyndelsen og slutningen af viklingen\nDet er ikke altid muligt at bruge en motor designet til et trefaset netværk til drift. Hvis 3 terminaler er tilsluttet til terminalblokken og ikke 6 som normalt, er forbindelsen kun mulig med den spænding, der er angivet i tekniske specifikationer. I disse enheder er forbindelsen med en trekant eller en stjerne allerede blevet lavet inde i selve enheden. Derfor er det ikke muligt at anvende en 380 volt motor med 3 stifter til et enkeltfasesystem.\nDu kan delvist demontere motoren og genmontere 3 stifter til 6, men det er ikke så nemt at gøre.\nDer er forskellige ordninger for, hvordan man bedst kan forbinde enheder med parametre på 380 volt til et enkeltfasetværk. For at bruge en trefaset elektrisk motor i et 220-volt netværk er det lettere at bruge en af to forbindelsesmetoder: en stjerne eller et delta. Selv om du kan starte en trefase motor med 220 uden kondensatorer. Overvej alle mulighederne.\nFiguren viser, hvordan denne type forbindelse udføres. Ved drift af elmotoren skal man desuden anvende faseskiftningskondensatorer, som også kaldes opstart (frigivelse) og arbejdskondensatorer (Slab).\nNår de er forbundet med en stjerne, er alle tre ender af viklingen forbundet. For at gøre dette skal du bruge en særlig jumper. Strømforsyningen leveres til terminalerne fra begyndelsen af viklingene. Begyndelsen af viklingen C1 (U1) gennem en parallelforbundne kondensator træder i begyndelsen af viklingen C3 (U3). Endvidere skal denne ende og C2 (U2) være forbundet til netværket.\nI denne type forbindelse, som i det første eksempel, anvendes kondensatorer. For at oprette forbindelse til denne ordning kræves vridning af 3 hoppere. De vil forbinde begyndelsen og slutningen af viklingen. Konklusioner, der kommer fra begyndelsen af viklingen C6C1 gennem det samme parallelle kredsløb som i tilfælde af "star" -forbindelsen, er forbundet til udgangen, der kommer fra C3C5. Derefter skal den resulterende ende og udgangen С2і forbindes til netværket.\nHvis typeskiltet viser 380 / 220VV, er forbindelsen til netværket kun mulig via en "trekant".\nSådan beregnes kapacitet\nFor en arbejdskondensator anvendes formlen:\nSrub. = 2780xI / U, hvor\nU er nominel spænding\nI - nuværende.\nSrub. = 66xR, hvor P er effekten af en trefaset elektrisk motor.\nDet viser sig, at 7μF kondensatorkapacitansen er designet til 100W af sin effekt.\nVærdien for startkapaciteten skal være 2,5-3 størrelsesordener større end den arbejdende. Denne forskel i kapacitansværdier for kondensatorer er påkrævet, fordi startelementet er tændt, når trefasemotoren er i drift i en kort periode. Desuden, når den er tændt, er den højeste belastning på den meget mere, du bør ikke forlade denne enhed i en arbejdsstilling i længere tid, ellers vil motoren overophedes på grund af en nuværende skævhed i faserne.\nHvis du bruger en elmotor med mindre end 1 kW til drift, vil et startelement ikke være påkrævet.\nSommetider er kapaciteten af en kondensator til at starte arbejdet ikke nok, så ordningen er valgt fra flere forskellige elementer forbundet i serie. Den samlede kapacitet med en parallelforbindelse kan beregnes ved hjælp af formlen:\nI diagrammet ser denne forbindelse sådan ud:\nDet vil være muligt at forstå, hvordan kondensatorernes kondensatorer kun vælges korrekt under brug. På grund af dette er ordningen med flere elementer mere begrundet, fordi motoren med en større kapacitet vil overophedes, og med en mindre strøm vil udgangseffekten ikke nå det ønskede niveau. Det er bedre at starte udvælgelsen af kapacitet med den mindste værdi og gradvist bringe den til det optimale. I dette tilfælde er det muligt at måle strømmen ved hjælp af aktuelle målingstænger, så det bliver lettere at vælge den bedste løsning. En sådan måling foretages i driftstilstanden for en trefaset elektrisk motor.\nHvad skal man vælge kondensatorer\nFor at forbinde elmotoren bruges papir kondensatorer oftest (MBGO, KBP eller MPHO), men alle har små kapacitive egenskaber og tilstrækkelig bulkiness. En anden mulighed er at vælge elektrolytiske modeller, selvom man herudover skal tilslutte dioder og modstande til netværket. Derudover begynder en vekselstrøm i løbet af nedbrydning af dioden, og det sker ganske ofte, at strømme gennem kondensatoren, hvilket kan føre til en eksplosion.\nEksperter i elektrisk udstyr anbefaler brugen af valgmuligheder metalliserede polypropylenkondensatorer (CBB), som er pålidelige og holdbare.\nUd over kapaciteten skal du være opmærksom på driftsspændingen i hjemmenetværket. I dette tilfælde skal du vælge modeller med tekniske indikatorer på mindst 300W. For papirkondensatorer er beregningen af driftsspændingen for netværket lidt anderledes, og driftsspændingen for denne type enhed bør være højere end 330-440VV.\nEksempel på netværksforbindelse\nLad os se, hvordan denne forbindelse beregnes ved hjælp af et eksempelmotor med følgende egenskaber på typeskiltet.\nSå tag en trefaset asynkronmotor med et ledningsdiagram for et 220 volt netværk "delta" og "stjerne" til 380 volt.\nI dette tilfælde er strømmen taget til eksempel på en elektrisk motor 0,25 kW, hvilket er betydeligt mindre end 1 kW, en startkondensator er ikke påkrævet, og den generelle ordning vil se sådan ud.\n220 V tilslutningsdiagram\nFor at oprette forbindelse til netværket er det nødvendigt at finde arbejdskondensatorens kapacitet. For at gøre dette skal du erstatte værdierne i formlen:\nSlab. = 2780 2A / 220V = 25 μF.\nDriftsspændingen på enheden vælges højere end 300 volt. Baseret på disse data er de tilsvarende modeller sorteret. Nogle muligheder findes i tabellen:\nAfhængighed af kapacitans og spænding på typen af kondensator\nPlastkasser til elektriske ledninger\nSkruetrækker spændingsindikator til hjemmet\nI de fleste moderne kabler er lederne isoleret i forskellige farver. Disse farver har en vis værdi og er ikke bare valgt. Hvad er farve mærkning af ledninger og hvordan man bruger det til at bestemme hvor nul og jordforbindelse, og hvor - fasen, og vi vil tale yderligere.\nLED lamper 220v i stedet for halogenlamper 12v\nspørgsmål:I lysekronen er halogener 12v gennem en transformer. Ikke nok lys, men transformatorens kraft tillader ikke at sætte lampen mere kraftfuld. Er det muligt at blot smide transformatoren, og udskift lampen med en 220v LED?\nAlfaElektro - Kabel, ledninger, fittings til overheadledninger.\nCertifikater SIP-2 4x16:GOST'er, OKP-koder:SIP-2 4x16 design:Selvbærende ledning med aluminium ledere, med isolering af lysstabiliseret tværbundet polyethylen (PE), med en nulpunkts kerne af aluminiumlegering, isoleret med lysstabiliseret tværbundet PE.\nHvordan vælger du kabelsektionen til strøm? beregning\nSådan sparer du el i hjemmet: læring sammen\nSådan opbygges ledningerne i stikkontakten med egne hænder\n5 hjemmelavede dimmer samlingsordninger\nDiagnostisering og reparation af en strømforsyning\nLedningsdiagram i et privat hus\nElektrisk Sikkerhedsgruppe 4\nStjerne- og trekantforbindelse\nSådan kontrolleres batterikapaciteten med et multimeter\nStørrelse af podrozetnikov: diameter, dybde, center afstand\nKravet i moderne elektriske sikkerhedsregler for husholdningsnet af lejligheder og private huse kræver installation af to typer beskyttelse. Den består af strømafbrydere og reststrømsapparater, der udfører helt forskellige funktioner.\nHvilket kabel der skal bruges til ledninger i lejligheden: en gennemgang af ledningerne og valget af den bedste løsning\nTypisk layout af ledninger i lejligheden\nHvad er en varmekrympeslange til og hvordan man bruger den?\nHvad er et dæk i el\nVælge en underkasse og installere den i gips


Sådan kommunikerer I påskens aktiviteter\nBillede: Christian Roar Pedersen, 23203099\nDer sker mange ting i påsken, ikke kun i kirken, men i hele lokalsamfundet. Kirkens traditionsrige og kristne traditioner er dermed i konkurrence med tonsvis af foreninger, forretninger og andre organisationer, som alle prøver at tiltrække vores opmærksomhed. Specielt for børnefamilierne, som i mange tilfælde har påskeferie, er det vigtigt at vide, hvad der er af muligheder og aktiviteter i dagene. De planlægger ofte ferien på forhånd, og de skal derfor kunne finde kirkens tilbud, når de undersøger, hvad der sker i påskedagene.\nDel jeres aktiviteter med menigheden\nFlere fortæller, at påsken trækker børn i kirke, men det kræver først og fremmest at I tilbyder aktiviteter for børnene, og at forældrene kender til dem. Det første du skal gøre, er at sikre dig at kirkens aktiviteter er at finde der, hvor menigheden leder efter dem. Det betyder, at de skal være tydelige på både jeres hjemmeside, Facebook-side, i kirkerummet, og hvor I ellers plejer at dele information om jeres arrangementer og aktiviteter. Hvis en familie søger efter aktiviteter til at fylde deres påskeferie, skal kirkens aktiviteter også være med i puljen.\nSørg for at aktiviteterne også fremstår indbydende. Tilføj billeder fra sidste år, fra nogle af påskens fortællinger eller i højtidens farver. Del gerne en forsmag på den historie man kan vente sig at høre til en gudstjeneste, lidt om det der skal foregå eller hvad man kan forvente at høre til en koncert. Det skal fremstå tydeligt hvorfor netop dit tilbud ville være en sjov og oplevelsesrig aktivitet for målgruppen.\nSpred kendskabet til endnu flere i lokalsamfundet\nNår det er gjort, skal påskens begivenheder kommunikeres ud til dem, der ikke selv leder efter dem på jeres hjemmeside. Det kan gøres på mange forskellige måder. Send et specielt påske-nyhedsbrev til dem, som er tilmeldt jeres nyheder om aktiviteter for børn. Slå det op i lokalavisen. Send information til de lokale skoler, børnehaver og vuggestuer og spørg, om de vil dele det med forældrene. Fortæl om aktiviteterne til forældrene fra babysalmesang og spaghettigudstjenester, spejdere, FDF’ere og diverse andre grupper, som kommer i kirken. Har du ikke selv tid til at sprede budskabet? Så spørg nogle af de frivillige. Der er mange, som gerne vil hjælpe i kirken, og nu er et godt tidspunkt at tage fat i dem. Måske kommer nogle af dem allerede i kredse med mange børn, hvor de kan sprede ordet.\nDu har måske allerede delt påskens begivenheder på jeres Facebook-side, men hvad med at dele dem i andre Facebookgrupper i lokalsamfundet? Ofte kan man finde Facebookgrupper opkaldt efter en by eller bydel. Søg for eksempel efter “Det sker i” eller jeres bynavn på Facebook - så vil du se et hav af grupper, som “Det sker i Aarhus”. Der er stor sandsynlighed for, at der allerede findes en gruppe for indbyggerne. Meld dig ind i gruppen og fortæl om kirkens aktiviteter. Du kan også overveje at “booste” jeres Facebook-begivenheder. Det koster et lille beløb, men så kan du vælge, hvem de skal vises til, eksempelvis en specifik aldersgruppe i din by.\nStærke relationer holder ved\nDet kræver lidt arbejde at nå rigtig langt ud med jeres påskeaktiviteter. Til gengæld er det en oplagt mulighed for at give specielt børn, unge og deres forældre kendskab til kirken og gode oplevelser her. Husk, at du ikke er alene om opgaverne. Hvis du spørger dig omkring, er der nok nogle af dem der ofte kommer i kirken, som vil give en hånd, når opgaver som disse skal løses. Hvis det lykkes jer at skabe stærke relationer til menigheden nu, vil det være lettere igen at invitere dem til børnearrangementer eller højtider. Det er sådan man skaber ikke bare liv, men også vækst i kirken.\nVi elsker at høre om jeres erfaringer. Hvilke aktiviteter har I til påske? Og hvordan fortæller I menigheden om dem? Har du nogle gode råd? Så tøv endelig ikke med at skrive en kommentar her.\nHvordan kommunikerer vi kirkens aktiviteter?\nFoto: Folkekirken.dk En af de ting jeg faldt for ved ChurchDesk var kalenderen, hvor begivenhederne bliver præsenteret i datomæssig rækkefølge og fors...\nAl kommunikation bør starte med en overvejelse om, hvem der skal modtage din besked og hvorfor. Ellers risikerer man hurtigt at modtageren får alt for...


På levo i Harzen | AltomCykling.dk\nWebike har arrangeret en tur til Harzen, og AoC har været så heldige at blive inviteret med. Det er MTB Harzen (.com) der er står for alt det praktiske, så skal vi andre blot møde op og køre på cykel, jeg skal dog også tage et par billeder.\nKør selv til Harzen, det er billigt og fedt cykellandskab.\n6 timer tager køreturen fra Aarhus til hotellet i Harzen. Det er low key, ingen luksus, men maden er i orden, guiderne kan deres kram, og så er det billigt. Helt ned til 1495 for en forlænget weekend, så kan det vist ikke gøres for meget mindre.\nJeg tog turen herned i 2 etaper, jeg undgår helst at køre 6 – 7 timer i streg hvis jeg kan, så jeg kørte i går aftes, overnattede i Hamborg via AirBNB (lille værelse, 240 kroner) – og så videre her til morgen klokken 08, uden stress. Det var perfekt. Vejen fra man kører af motorvejen og til hotellet var i øvrigt fantastisk flot, en oplevelse i sig selv!\nMen hvorfor en el-cykel, er det ikke kun for pensionister?\nJeg er ikke fyldt 40 (men er tæt på), på landevejen føler jeg mig stadig ung og frisk men på MTB derimod er det en anden sag. Her føler jeg mig sgu lidt gammel – måske var det derfor jeg spurgte WeBike om jeg ikke kunne låne en LEVO med på turen, altså en cykel med el hjælpemotor?\nEj, det var selvfølgelig fordi jeg synes det er sjovt at prøve nyt, og så gør det jo ikke noget når man skal tage billeder, at man uden at være den bedste i gruppen, stadig kan komme op ad bakkerne først, og være klar med kameraet – eller som herunder, hvor jeg på en jævn stigning sagtens kan sidde og tage billeder med én hånd på styret, foran gruppens bjergged.\nEn LEVO er en el-mtb – downhill style, med ekstra brede dæk og så naturligvis en stor solid motor der kan slæbe dig og 25kg cykel op over alverdens stigninger, og det kan den virkelig, så længe der er strøm på. Kører du med “support” på max, så holder den ikke så længe (90 minutter) men så behøver du stort set heller ikke at træde rundt.\nKører du som jeg gjorde i dag, med motoren indstillet på minimum, så holder den uden problemer 3 – 5 timer, og du får også pulsen op, dog uden at ryge helt i rød. I hvert fald hvis følges med en flok almindelige motionister.\nEn drøm opad, men udfordrende på de tekniske stykker nedad.\n3 timer er hvad jeg nåede den første dag og det er første gang for mig på MTB i år, så min teknik er, udover at den aldrig har været ret god, i øjeblikket også rusten. Jeg er pissedårlig nedad, plain and simple.\nKombinationen af angst, dårlig teknik og en cykel der vejer 25 kilo, den er ikke så god – så ligeså hurtigt det går opad, ligeså langsomt går det nedad (for mig). Det hjælper ikke at flere af de spor vi kørte i dag var præget af single tracks med mange små sving, og masser af rødder. Det var en udfordring! Her må jeg tyvstarte hvis jeg skal nå ned og tage billeder, men det gør man jo bare så.\nJeg har dog fra “rigtige” MTB ryttere at Levoen sagtens kan køre hurtigt downhill også, så 90% tilskriver jeg mine rytterevner, og 10% at cyklen er lidt sværere at håndtere end en almindelig “let” mtb.\nMTB ryttere drikker øl, punktum!\nNu har jeg været på en del cykelferier efterhånden, og selvom det selvfølgelig er en generalisering, så er det alligevel lidt rigtigt: MTB ryttere, de drikker altså en øl når de har været på rammen, modsat landevejsryttere på træningferie, der ofte spiser en salat, og drikker et glas vand…\nJeg ved godt hvad jeg synes der er sjovest :), og vi havde en rigtig sjov første aften… Nu glæder mig til i morgen, hvor jeg forhåbentlig har lidt tømmermænd og derfor måske glemmer at jeg ikke rigtigt tør køre nedad… Vi får se :)\n2016AktivferieBlogCykelferieCyklingEl CykelFerieHarzHarzenKør selvLevoMotionMountainbikeMTB HarzenTræningTysklandWebike


» Køb Acne Denim Jacket ▷ Bedste webshops\nEn hel del online webshops tildeler i dag et stort udvalg af leveringsløsninger. En af de mest almindelige er nu om stunder afhentningssteder, fordi du så nemt kan hente pakken når det passer ind i din hverdag. Fragtformen er jo meget smertefri, samt tit ydermere den mest betalelige leveringstype ved køb af Acne Denim Jacket.\nDu burde alternativt prøve at bestille levering til din adresse eller ud til din arbejdsplads. Fragtmetoden bliver ofte en lille smule mindre prisbillig, men samtidig ret så enkel. Den mindst kostelige løsning vil dog i de fleste tilfælde være at hente produkterne selv, men den løsning er betinget af at du er i kort afstand af online butikkens bopæl.\nFragttiden på er naturligvis rigtig bestemmende forudsat du har brug for varen inden for få dage, og derfor er det fuldkommen fornuftigt at man dobbelttjekker leveringstiden på den relevante vare.\nEn del internet varehuse stiller udsigt til levering på blot en enkelt hverdag på de fleste produkter, eksempelvis Acne Denim Jacket, hvilket dog er forudsat at transaktionen gennemføres før et givent tidspunkt, sådan at de kan nå at få ordren på posthuset inden lagerpersonalet holder fyraften.\nIndtil flere e-handler i Danmark sikrer portofri levering, men i mange tilfælde er det forudsat at der handles for et præcist beløb. Desuden kunne man udse dig den mest prisbevidste mulighed for fragt, der tit – hvad end du er tæt på Køge, Skive eller Vejen – er at få dem til at bringe din pakke til en pakkeshop.\nDet er jo ekstremt praktisk for alle og enhver at sammenligne priser hos diverse e-shops, og på grund af dette har flertallet af online webshops set sig tvunget til at trykke priserne på en række af deres produkter – til drenge og piger, og endvidere også til herrer og damer – betydeligt, og endda nogle gange præstere levering uden omkostninger.\nMen det kan ikke desto mindre blive udbytterigt at se nærmere på en række firmaer på nettet efter tilbud på Acne Denim Jacket før du gennemfører din bestilling, således at du er tryg ved at skaffe sig den mest betalelige pris.\nDu må trods alt være obs på, at når en online butik sælger produkter for en salgspris som kan virke ekstraordinært letkøbt, så er det for det meste være et signal om en fup online webshop. Bestillinger med betalingskort er ikke desto mindre omsluttet af et lovbud, der assisterer køberen imod snydagtige online webshops.\nVi foreslår generelt bestillinger med kort eller MobilePay. Som en alternativ mulighed burde du udnytte et afdragstilbud som f.eks. ViaBill, når du ønsker at betale regningen over et længere tidsrum.\nForinden folk handler på en online virksomhed burde de egentlig skimme dens forretningsaftale, dog er det naturligvis ikke særlig spændende.\nEt andet forslag kunne derfor være at granske hvorvidt online virksomheden er godkendt af e-mærket, eftersom det ofte er en påvisning af at online webshoppen anerkender de danske regler, samt at webbutikken regelmæssigt overværes af specialister som forstår reglerne på området. Dette er en god chance for en hjælpende hånd, når du oplever problemer ved din ordre.\nDesuden er det anbefalelsesværdigt at kunden er klar over de mest vitale vedtægter der kan have indflydelse på ordren, fx hvilken ombytningsrettighed e-handlen lover. I den forbindelse er det samtidig vigtigt, at man når som helst beholder sin købsbekræftelse, så man senere vil kunne dokumentere ordren af Acne Denim Jacket, uden hensyn til om du er på gaveindkøb til en dame eller herre.\nTrustpilot byder på en del troværdige genveje til at undersøge en stor portion andre konsumenters reflektioner og derfor er det smart, at du læser internet butikkens anmeldelser af Acne Denim Jacket inden du handler.\nFacebook yder derudover uden sammenligning troværdige løsninger til at få indblik i online shoppens pålidelighed. Tilmed ses endda internet outlets hvor det er muligt at levere en omtale af købsoplevelsen, hvilket også burde drages fordel af til at få et indtryk af kundernes tilfredshed.\nHjemmesiden er finansieret af annoncer. Vi har et tæt samarbejde med en række e-shops og markedsfører deres tilbud, og opnår provision ifald vores besøgende realiserer en ordre.\nViden om varer og online shops opdateres tit, men det er ikke muligt for os at give garantier imod modifikationer der potentielt er udarbejdet siden vi nyligst opdaterede sidens oplysninger.


Vokseværk hos Tri Trail Trucking kræver større faciliteter | Port of Aalborg\nVokseværk hos Tri Trail Trucking kræver større faciliteter\nI 2010 flyttede Tri Trail Trucking til Rørdalsvej på Østhavnen, og her trives vognmandsforretningen fortsat. Virksomheden vokser, hvilket har skabt behov for mere plads til administration, og derfor er man lige nu i gang med en større renovering, som fordobler kontorfaciliteterne.\nTransportvirksomheden Tri Trail Trucking på Østhavnen gennemgår i disse år en positiv udvikling med vækst i både aktivitet og medarbejdere. Det gælder blandt andet i administrationen, hvor medarbejderstaben er vokset fra fem til otte, og det har skabt behov for mere plads.\n- Vi er fuld gang med at udvide og renovere de af vores faciliteter, der er blevet for små. Blandt andet får vi lagt et ekstra rum til vores kontorfaciliteter, så vi i alt får cirka dobbelt så meget plads, som vi er vant til, fortæller direktør i Tri Trail Trucking, Jacob B. Caspersen.\nDen positive udvikling kommer primært fra god aktivitet i virksomhedens kerneforretning, nemlig indenrigs- og udenrigscontainertransport. Desuden er efterspørgslen på lokale containerflytninger på Østhavnen samt på virksomhedens lagerfaciliteter på havnen også steget, hvilket blandt andet betyder, at virksomheden er gået fra en enkelt lagermedarbejder i 2012 til hele seks i dag.\n- Årsagen til vores udvidelse af faciliteter og øget antal medarbejdere skyldes især en positiv udvikling i de senere år på både national og international transport. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for – ikke mindst fordi det hører til den primære del af vores forretning, lyder det fra Jacob B. Caspersen.\nIfølge Jacob B. Caspersen oplever Tri Trail Trucking god aktivitet på trods af coronakrisen. Faktisk er der endda øget efterspørgsel på den del af forretningen, der drejer sig om lagerkapacitet:\n- Vi har samlet set 2.500 kvadratmeter lagerkapacitet, og alt er i brug i den her tid. Generelt er der stor efterspørgsel på lagerfaciliteter i Nordjylland, men lige nu er situationen helt særlig. Det skyldes i høj grad, at virksomheder får varer hjem, som de ikke kan afsætte, fordi forretninger holder lukket, og forbruget på nogle områder er stagneret. Men varerne skal jo opbevares et sted alligevel, og den plads er der tydeligvis meget stor efterspørgsel på, forklarer Jacob B. Caspersen.\nHos Port of Aalborg vækker det glæde, at Tri Trail Trucking klarer sig godt:\n- Vi er altid glade, når erhvervsområdet på Østhavnen kan være med til at skabe gode rammer for virksomhedernes vækst – og ikke mindst når private aktører på Østhavnen bidrager til områdets vækst. Vi har til daglig et godt samarbejde med Tri Trail Trucking, der løfter mange opgaver på havnen og samtidig bidrager med lagerkapacitet og containerdepot, hvilket rigtig mange virksomheder efterspørger, siger salgschef i Port of Aalborg, Kjartan Ross.


Nyheder | Læs seneste nyt om nogle af landets største kunstnere her\nMaximillian udgiver single med svenske Clara Mae\nHans vokal glimter i solen, sjælfuld, klar og kraftig. Nu er han klar med en ny single i samarbejde med den svenske singer and songwriter Clara Mae.\nByd velkommen til Mathias Hedegaard!\nUnited Stage ekspanderer nu yderligere på det nordiske live-marked og er dermed stolte af at kunne byde Mathias Hedegaard velkommen på holdet i den voksende Corporate Event afdeling i København.\nScarlet Pleasure annoncerer skandinavisk tour\nSiden deres debut i 2014 har den Københavnbaseret trio Scarlet Pleasure skabt stor opmærksomhed på den danske musikscene. Nu kigger de mod vores nabolande.\nSæsonen starter nu og vi skal på ‘Skiferie’\nEmil Lange, som ”hader at stå på ski, men elsker at drikke i alperne” er klar med sin 7. single, ‘Skiferie’, som har release d. 11. februar.\nDanser Med Piger indtager dansegulvet på Hotel Cecil\nDanser Med Piger er lyden af venskab og musikalsk talent. Et vaskeægte band, bestående af fem bedste venner, som elsker at spille musik sammen. Det er rendyrket pop og disco anno 2022.\nL.I.G.A drager på tour med nyt setup\nDer er tale om en siddende koncert med helt nye rammer for duoens musik. Aldrig før har L.I.G.A spillet akustisk og i dette setup. Du kan dermed forvente en unik aften med intimitet.\nRoseeLu indtager Ideal Bar med første headliner koncert\nRoseeLu skiller sig ud i sin personlighed og i sin lyd. Hun bevæger sig i et spændingsfelt mellem alternative 90’s grunge, med elementer af hiphop og pop.\nPoul Krebs udgiver Sange Til Natten\nHan har lært at holde af natten – om den er søvnløs, fuld af drømme eller copilot på landevejen. Den 4. februar er Poul Krebs klar med sit 23. studiealbum. 10 sange, der hylder mørket og hvor han, i selskab med Skjærbæk, Fenger, Sommer og bandet, søger helt nye steder hen – mod daggryet og horisonten.


Boston Tea Party | Thoughts about coffee\n08 februar , 2011 - af Rune - Kategori: Historie - Tags: Amerika, Info\nDet var også i et kaffehus i Boston i 1773, hvor modstandere af England grundlagde Boston Tea Party, denne bevægelsen var en af grundstene til den amerikanske revolution.\nDenne bevægelse brugten kaffen som middel i den amerikanske friheds kamp. Boston Tea Party har brugt kaffen som deres varemærke eller retter sagt som et patriotisk mærke fra USA. I 1770erne gik ”de rigtige” amerikanere ombord forklædt som indfødte på engelske skibe, og smed deres te overbord. Fordi teen blev set på, som en anti amerikansk drink.\nFordi den kom fra Englænderne, og kaffen kunne man importere direkte fra Caribien, teen var også blevet et symbol på den engelske besættelse. Samtidig blev kaffen et stærkere og stærkere symbol på det nye Amerika.\nUSA har stadigvæk idag et stærkt kaffe symbol, STARBUCKS, men deres historie er en helt anden;)\n←Er du kaffe afhængig?


Edradour & Aberfeldy (23/9-19) | Kim Krarup Andersen\nVi spiser morgenmad på Fishers hotel inden turens første destilleribesøg. Chaufføren hedder Ross Horsburgh på resten af turen.\nEfter en 10-minutters tur i bus til Edradour Destillery ankommer vi kl. 9:30.\nEdradour distillery (gælisk for “between two rivers”) er en Highland single malt whisky distillery i Pitlochry, Perthshire og grundlagt i 1825. Det var et meget lille destilleri med en kapacitet på kun 95.000 liter om året, indtil for nylig – til sammenligning kan Stauning få en kapacitet på de 10-dobbelte, hvis de ønsker det. I dag er kapaciteten dog doblet til omkring 200.000 liter om året. Man er dog udfordret på, at man kun arbejder 5 dage om ugen.\nDen uafhængige aftapper Signatory blev etableret i 1988 i Edinburg. I 1992 købte firmaet Edradour, og i samme ombæring flyttede virksomheden firmaadresse til den nuværende lokation i Leith.\nDestilleriet får sit vand fra Ben Vrackie Springs.\nUdover den kraftige udvidelse kapacitetsmæssigt, har man renoveret de gamle bygninger og bygget nyt til samme hyggelige gamle stil. Det gamle warehouse no 1, har en kapacitet på ca. 6.500 tønder, mens no 2 har elkapacitet på ca. 20.000 tønder, hvilket vil tage ca. 10 år at fylde.\nMan sparer en del penge ved selv at kunne bottle og opbevare egne tønder og dem fra Signatory.\nDeres Glenforres er en blended whisky.\nDeres 10 årlige OB bliver chill-filtered. En del af deres 12 årlige non-chill-filtered malt bruges i deres blends “House of Lords” og “Clan Campbell”.\nTo dage om ugen producerer man en kraftig røget version af Edradour kaldet Ballechin, som er navnet på et tidligere nærliggende destillery.\nOlsen overrasker selskabet og personalet med denne gamle Edradour.\nEfter en fantastisk oplevelse på det hyggelige Edradour, tager vi sultne til det berømte Moulin Inn, hvor vi får en dejlig og mættende Steak & Ale Pie. Pubben er i øvrigt kåret til Scottish Pub of the Year 2006, og verdens femte bedste Pub i 1998.\nEfter ca. 30 minutters buskørsel ankommer vi til Aberfeldy Distellery for smagning og rundvisning.\nFakta om Aberfeldy\nAberfeldy Distillery ejes af Dewar’s og blev grundlagt af John Dewar & Sons, Ltd. in 1896 og åbnede i 1898. Allerede den gang var Dewar-familien kendt for deres blendede whisky, som man med stor succes’s havde produceret I 50 år, men man manglede single malt-whisky til sine blendede whisky. Derfor byggede man destilleriet.\nMan placerede destilleriet i hjertet af Highland Perthshire, i udkanten af landsbyen Aberfeldy. Dets naturlige vandkilde The Pitilie Burn (eller lille flod) løber forbi destilleriet.\nDer var også gode transportforbindelser med tog til nærliggende Perth, der bringer brændstof og byg til destilleriet og returnerer det færdige produkt til at blive blended og aftappet. Dette gjorde processen med at bringe whisky på markedet meget effektiv. Sporet er dog ikke åben I dag.\nEfterspørgslen efter byg som et grundlæggende levnedsmiddel under Første Verdenskrig førte til at man lukkede fra 1917 til 1919. Anden Verdenskrig forårsagede også, at bygforsyninger blev beskåret, og destilleriet blev igen tvunget til at lukke i en periode.\nI 1972 blev destilleriet udvidet, og de gamle stills blev erstattet af fire nye dampopvarmede stills. I 1999 blev Aberfeldy 12 Year Old Single Malt introduceret. I 2000 åbnede “Dewar’s World of Whiskey” på destilleriet.\nDestilleriet har to wash mills med en kapacitet på ca. 16.500 liter og to spirit stills med 15.000 liter.\nDeres standard range består af Aberfeldy 12, 18 og 21 årig. Deres 12 og 21 årlige udgaver har I 2007-2012 vundet 3 guld og 4 sølvmedaljer.\nDewar’s blev i 1925 en del af Distillers Company. I 1986 opkøbte Guinness Distillers, for så i 1997 at fusionere med Grand Metropolitan og danne Diageo. Året efter solgte Diageo Dewar’s-mærket til Bacardi, som er deres ejer I dag.\nSelskabet ejer i øvrigt disse whiskydestillerier i Skotland udover Aberfeldy: Aultmore, Craigellachie, Macduff og Royal Brackla.\nEndelig går turen (ca. 1 times kørsel) til Aviemore, hvor vi indlogeres på Strathsphey Hotel en enkelt nat.\nEdradour, Natural Cask Strength, Cask 1413, 14år, 54,3%\nMosgaard, Organic Single Malt Whisky, batch 4, 46,2%\nEdradour, Straight from the Cask, 10år, 57,2%\nEdradour, 40% – gammel udgave\nCaol Ila, Duncan Taylor Dimensions, 28 år, 54,2%\nEdradour Ballechin, Double Cask, 8 år, 46%\nBruichladdich, 2003, Sherry Cask 221, 63,1%\nAberfeldy, 12 år, blended, 40%\nAberfeldy, 25 år, blended, 40%\nAberfeldy, 12 år, 40%\nAberfeldy, 21 år, 40%\nAberfeldy, Exceptional Cask, 20 år, 54,1%\nCraigelleachie, 13 år, 46%\nGlen Garioch, Sherry Cask Matured, 53,7%\nHousemalt W&M, 43%\n← Edinburgh – Pitlochry (Udrejse 22/9-19) Tomatin & Murray McDavid (24/9-2019) →


Rampelys får Middelfarts magiker op på tæerne\nDet er motiverende for Christian Eriksen, når medier og fans anerkender ham som landsholdets største stjerne, så forventningerne til ham skrues i vejret.\nI sidste uges testkamp mod Tyskland havde Christian Eriksen det svært i lange perioder af kampen. Men pludselig viste han et glimt af magi i midten af anden halvleg, da han med en aflevering i verdensklasse spillede Yussuf Poulsen fri til scoring. Kim Price/Ritzau Scanpix Fold sammen\nTirsdag d. 08. juni 2021, kl. 14.02\nDer er ingen andre som Christian Eriksen på det danske fodboldlandshold.\nIngen matcher hans eminente overblik og sublime pasningsfod. Med evner i verdensklasse er han underlagt store forventninger fra fans og medier, hver eneste gang han trækker landsholdsdragten over hovedet.\nForventninger og håb, der langt overgår dem, der er til eksempelvis andre pålidelige landsholdskæmper som Kasper Schmeichel og anfører Simon Kjær.\nDet pres har 29-årige Eriksen levet med i et årti, selv om han må erkende, at han i begyndelsen af sin landsholdsperiode havde svært ved at leve op til hypen.\nDengang var han egentlig helst fri for at skulle koncentrere sig om andet end at spille fodbold, mens han i dag har adopteret pladsen i rampelyset og bruger den til at sætte sig selv op.\nDerfor er fynboen klar til endnu en sommer, hvor fansene i Parken og foran tv-skærme i hele Europa forventer at se Eriksen lyse op som ledestjernen på det danske EM-hold.\n»De seneste par år har jeg følt, at forventningerne til mig var store fra alle kanter. Under Åge Hareide var det tit mig, som afgjorde kampene, og det gjorde også, at der var endnu mere fokus på mig.«\n»Jeg skal ikke gøre noget ekstra for at kunne håndtere pres, fokus og forventninger, og jeg får heller ikke lyst til at gemme mig.«\n»I stedet får det mig til at komme mere op på tæerne og føle mig mere på,« siger Christian Eriksen.\nMål og oplæg i de vigtigste EM- og VM-kvalifikationskampe de seneste år samt i VM-gruppekampene i Rusland i 2018 er med til at konsolidere ham i rollen som landsholdets største stjerne.\n»For ti år siden havde jeg svaret, at jeg ikke havde brug for, at nogens øjne hvilede på mig. Men jeg er vokset i løbet af min karriere, og det samme er folks forventninger til mig. Det giver kun et ekstra kick, at forventningerne er store, og at øjnene er rettet mod mig.«\n»På en eller anden måde har jeg jo arbejdet for, at det er mig, de kigger på, så jeg ser egentlig presset som noget positivt nu,« siger Eriksen.\nPå sin vis er udviklingen logisk.\nDen dengang generte fynbo var kun lige fyldt 18 år, da han spillede sin første landskamp i 2010. I dag er han den aktive herrespiller med flest danske landskampe, hele 107 af slagsen. Han har boet i Amsterdam, London og Milano, og han er far til to.\nSamtidig er han modnet af modgang, særligt de seneste to år.\nI efteråret 2019 blev han bænket i Tottenham som følge af en manglende kontraktforlængelse. I januar 2020 skiftede han til Inter, men fik ikke fodfæste i klubben eller byen, inden coronapandemien ramte Norditalien, så han måtte isoleres på et hotelværelse.\nDa sæsonen sidste sommer blev genoptaget på tomme stadioner, var han ikke en del af nu forhenværende Inter-træner Antonio Contes plan A.\nDerfor tilbragte danskeren mere tid på bænken end banen, før et sent sejrsmål mod lokalrivalen AC Milan i slutningen af januar ændrede sæsonen for ham. Uden det mål var Eriksen måske kommet ind i EM-truppen i en sløjere forfatning.\n»Der er godt nok stor forskel på, hvordan både jeg og verden ser tingene nu i forhold til for seks måneder siden.«\n»Dengang sad jeg på bænken, og jeg spillede meget mindre end tidligere i min karriere. Det var en stor kontrast for mig, og jeg har prøvet at lære af den, uden at jeg dog har lavet om på mig selv,« siger han.\nUnder interviewet sidder han i en guldfarvet veloursofa. Måske er det et tegn, måske er det bare tvivlsom smag. Men et frisk italiensk mesterskab i erindringen giver ham i hvert fald mod på mere.\n»Det giver uden tvivl en sult efter at vinde endnu mere. 'Winners wants more', er det ikke det, man siger?«\n»Det betyder rigtig meget at komme ind til EM med et mesterskab. Det giver selvtillid, og det giver en ekstra tro på, at alting kan lade sig gøre. Den tro har man brug for op til en slutrunde,« siger han.\nDerfor tør han tro på en stor dansk fodboldsommer. Og han opfordrer de danske fans til at gøre det samme.\n»Det er fedt, hvis folk har lidt ekstra fokus på os og tænker, at vi kan nå langt. Modstanderne skal blive bekymrede for at møde os,« siger Eriksen.


DM i ridebanespringning i Tågerup med tilskuere - Christiansfeld Avis / Lunderskov Folkeblad / Vamdrup Avis\nDer var tomt på tribunen på Tågerup ved DM i fjor, da der ikke på grund af COVID-19 måtte komme tilskuere til stævnet. I år håber arrangørerne på fyldte tilskuerpladser, som oplevedes ved det seneste åbne stævne i 2019.\nAf Svend Erik Brodersen Journalist (DJ) TÅGERUP/STEPPING:\nHvis du ikke lige ved det, så kan vi fortælle, at vil du se ridning i virkelig topklasse, så er muligheden der.\nDet store DM-mesterskabsstævne hos Absolute Horses på Tågerup først i august bliver åben for tilskuere. I fjor var tilskuere udelukket grundet COVID- 19-restriktioner. Endvidere udvides stævnet også med en dag, da der er en ny mesterskabsklasse med, så der skal uddeles hele fire sæt medaljer. Det betyder, at der allerede er mulighed for at se heste og ryttere i aktion fra onsdag den 4. august og helt frem til søndag den 8. august. – Vi glæder os meget til endelig at mærke stemningen med publikum, siger Event Coordinator, Thea Glitrup, fra Absolute Horses, som samtidig understreger, at selvfølgelig skal almindelig, god corona-skik overholdes med afstand og håndsprit. Og så skal der også medbringes coronapas.\nDet nye mesterskab er for U25-ryttere. Hidtil har der været DM for Senior og Agria DRF-mesterskaber for U18 og U21. Landstræner Bo K. Møller har imidlertid ønsket, at der for første gang også afvikles mesterskab for U25. U25-klassen findes allerede i dressur, og i springning er det allerede et begreb internationalt. Der er således U25-klasser til Nordisk Mesterskab, og der arbejdes også på at få det med som en del af EM.\nNikoline Dresler på Cascada havde fart på, da de vandt U18-mesterskabet i fjor. Foto : Absolute Horses\nDe fire mesterskaber er fordelt, så der er mesterskabsklasser både torsdag, fredag, lørdag og søndag. Torsdag er der første kvalifikation for U21- og U25-rytterne. Lørdag skal begge grupper ride anden kvalifikation og i finale. Fredag skal U18 og Senior i ilden for første gang. For disse mesterskaber rides der finale søndag. Ud over mesterskaberne bliver der en Youngster-konkurrence for heste på fem, seks og syv år, som springer henholdsvis 120, 125 og 130 cm. Der lægges ud torsdag og med finale fredag.\nDet er 11. år i træk, der er afvikles DM på Tågerup. Men i år bliver det uden værterne, Andreas og Christian Schou. Andreas Schou er, som eneste danske springrytter, udtaget til OL i Tokyo, hvor springningen netop foregår først i august, og hans bror Christian er taget med ham til Japan.\nFAKTA: Absolute Horses står for stævnet, der afvikles fra 4. til 8. august. Det foregår i Tågerup, Tågerupvej 32. Det ligger i Kolding Kommune mellem Stepping og Sommersted. Der er gratis adgang onsdag og torsdag, mens det koster 80 kr. fredag, lørdag og søndag. Et partoutkort til de tre dage fås for 200 kr.


Indret din bolig i boheme-stil - V-mode.dk\nDet første, du skal gøre, er at forsøge og finde inspiration. Når man skal i gang med et nyt projekt, er det vigtigste altid, at man er inspireret. Når man er inspireret, har man masser af gå på mod. Man har lyst til at gøre det hele på én gang. Dette kan være en super god drivkraft, når man skal i gang med et projekt. Du kan finde inspiration mange steder. Du kan finde det på nettet, hvor der findes mange sider, som skriver om boligindretning og livsstil generelt. En sådan side er f.eks. https://etimes.dk/. Du kan også finde inspiration til den boheme stil bolig i diverse boligmagasiner. Alternativt kan du også benytte dig af sociale medier, hvor folk ofte lægger billeder op af deres hjem. Her kan du måske finde en god idé, som du har lyst til at kopiere?\nNår du er inspireret, er du klar til at gå i gang. Da er det vigtigt, at du forsøger at lægge en plan. Der er flere grunde til, at det er en god idé. Når du lægger en plan, forsøger du at tænke på alt, som kunne være værd at overveje. Det betyder også, at du forsøger at skabe et helhedsbillede. Med en plan kommer du eventuelle problemer i forkøbet. Du har også muligheden for at tænke alting grundigt igennem, inden du går i gang. Nogle gange har man måske mest lyst til bare at kaste sig ud i det. Dog kan der her være en fare for, at du kommer til at gøre noget overilet. Du kan komme til at bruge flere penge, end du havde regnet med. Det kan også være, at du ender ud med et resultat, som forekommer noget fragmenteret.\nMed en plan kan du komme disse ting i forkøbet.\nSidste skridt: Tag fat!\nNår du har lagt en plan, er du endelig klar til at gå i gang. Da handler det bare om at tage fat.\nNår man først er i gang, kan det være fedt bare at få det hele ordnet på én gang. På den måde slipper du for, at der går for lang tid, hvor alting er lidt i kaos. Du bliver også hurtigere færdig med at indrette din boheme stil bolig. På den måde kan du hurtigere nyde dit nye hjem.


Pigen fra den franske skole af Jacob Weinreich\nPigen fra den franske skole er en historisk roman skrevet af Jacob Weinreich. Bogen handler om den tragiske begivenhed, hvor engelske fly i foråret 1945 fejlagtigt bombede Den Franske Skole i København med store menneskelige omkostninger til følge.\nI Gestapos hovedkvarter i Shellhuset i København holdes en gruppe højtstående danske frihedskæmpere indespærret. De tortureres dagligt, og risikoen for et sammenbrud for hele frihedsbevægelsen er overhængende. Af frygt for angreb fra Royal Air Force har nazisterne placeret de danske fanger på øverste 6. etage. Et menneskeligt skjold, som skal umuliggøre et britisk angreb. Tør englænderne løbe risikoen og bombe midt i København?\nAsta er en ung københavnsk kvinde, som egentlig ikke ønsker at involvere sig i krigen. Hun trives med sit job, sin familie og sine veninder og drømmer om at finde den eneste ene. Men efterhånden trænger krigen sig på og med den også en tiltagende skyldfølelse. Krigen har besat modstandsmanden Haralds sind, da tyskerne slog hans bror ihjel. Og langt mod øst sendes den unge engelske pilot Edward ud på en farlig og kompliceret mission med Royal Air Force. En af Anden Verdenskrigs vanskeligste missioner, nemlig bombningen af Shellhuset i København.\nBenedikte er lærerinde på den traditionsrige franske skole, som ligger midt på Frederiksberg. Her skal hverdagen ikke påvirkes af krigens rædsler. Der er fokus på disciplin, orden og bøn. At skolen inden længe ufrivilligt bliver midtpunkt i en af dansk histories største tragedier, er man endnu ikke klar over.\nDer er kun få uger, til krigen slutter. Datoen er den 21. marts 1945. Gestapo holder 26 danske modstandsfolk indespærret på øverste etage i Shellhuset i København. På den nærliggende franske skole er flere end 500 mennesker samlet. Heraf 482 børn, otte civile lærerinder og 34 katolske nonner. 1200 kilometer mod øst drager 51 engelske fly fra Royal Air Force afsted med kursen sat mod København. Det skal vise sig at blive en af de mest afgørende dage i danmarkshistorien, hvor engelske fly fejlagtigt bomber Den Franske Skole. Pigen fra den franske skole er en fri gendigtning af katastrofen men bygger på en lang række interviews med personer, som havde de tragiske begivenheder tæt inde på livet.\nKøb Pigen fra den franske skole til en fordelagtig pris her på Plusbog.dk\nDetaljer: 2020, Dansk, 368 sider ...\nB: 160mm H: 236mm D: 36mm\nBoganmeldelser · Pigen fra den franske skole\nAf lisefc den 15. april 2020\nSkøn bog. Let at læse og forholde sig til, og jeg blev hurtigt grebet. Synes det er dejligt at blande fiktion og fakta, og det er tankevækkende at læse om de overvejelser, og tanker, der har været omkring aktionen med hensyn til at bombe Shell huset. Indimellem er der nogle "tynde" passager, men alt i alt , var jeg virkelig godt underholdt, og skulle hele tiden liiiige læse et kapitel mere.


DN misinformerer igen - Bæredygtigt Landbrug\nDN misinformerer igen\nAf Hans Aarestrup | 17. februar 2017\nDanmarks Naturfredningsforening har udgivet deres årlige rapport om dansk landbrug. DN prøver igen at give landbruget skylden for andres synder.\n“Sådan ligger landet – tal om landbruget”. Overskriften er klar. Det er en rapport, der handler om, hvordan det ser ud for dansk landbrug set med Danmarks Naturfredningsforenings øjne. Men det er ikke kun øjnene, der har været i gang. De kreative fingre har også været på spil.\n”Det er ærgerligt, at Danmarks Naturfredningsforening på den måde misinformerer om situationen for dansk landbrug. Det ville klæde dem at skelne mellem pesticider, der bliver brugt i landbruget og andre steder, når det er en pjece om landbruget”, siger direktør i Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup.\nI rapporten bliver dansk landbrug igen gjort skyldig i haveejere, kommuner og andres brug af pesticider. I afsnit 3, hvor overskriften lyder: Landbrugets konsekvenser for miljøet, sniger DN tal for pesticider, der er blevet brugt i bymæssig bebyggelse ind.\nI teksten står der ”Ifølge Naturstyrelsen er 20 vandværksboringer i 2013 lukket, fordi der er fundet rester af sprøjtegift i vandet.”\nDanmarks Naturfredningsforening gør intet sted i teksten læseren opmærksom på, at det ikke drejer sig om pesticider fra landbruget, men typisk drejer sig om Dichlobenil – populært kaldet BAM. Dette ukrudtsmiddel blev forbudt i 1997.\nBAM er aldrig blevet brugt i landbrugsproduktionen. Det slår alle planter ihjel, så det er blevet brugt på steder som fortove, indkørsler og jernbanestrækninger, hvor man ville rense for ukrudt.\nAf de 20 vandværksboringer, der i 2013 var lukkede, er i øvrigt kun en enkelt ny. De andre 19 var også lukkede i 2012. Den nye lukkede boring skyldtes BAM. Når boringer bliver lukket for stoffer, der blev forbudt for 20 år siden, så er det fordi, det er den tid det tog for datidens pesticider at nå ned til det grundvand, vi drikker.\n”Myndighederne har taget hånd om dette område, så det er fortidens synder, vi kan se i grundvandet. DN burde ikke forsøge at skræmme befolkningen på denne måde”, siger Hans Aarestrup.


Ny kampagne vil have de unge til at feste corona-sikkert - Randers Netavis\n– At sutte på det samme øger risikoen for at blive smittet med COVID-19, og man skal generelt lade være med at dele mundvand. Hvis du deler mundvand med nogen, og de har corona, så kan du blive smittet via deres spyt. Risikoen for at blive smittet er meget større, når du deler spyt med nogen, end hvis du bare taler med dem – siger public health virolog, Thea Kølsen Fischer.\n– Mange unge har forstået, at de skal spritte af, holde afstand og undgå store sammenkomster, men de har også et naturligt behov for at være sociale. Og når de fester, så gør de nogle ting, hvor de udsætter sig selv og andre for fare – siger Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen, og fortsætter:\n– Vi fokuserer i kampagnen på nogle ting, der er klamme og ulækre for at give en rygmarvsreaktion, som forhåbentlig kan føre til en langvarig adfærdsændring. Corona kan hurtigt sprede sig, når unge er sammen. Hvis vi kan få dem til at være sammen uden at dele spyt, så er det et vigtig skridt til at bremse smitten af corona og højne hygiejnen og sundheden generelt.


Ny professor i kardiologi - Dagens Medicin\nNy professor i kardiologi Kenneth Egstrup udnævnt til professor ved Syddansk Universitet og Sygehus Fyn i Svendborg\nDanmark skifter til ny HPV-vaccine\nOverlæge dr. med. Kenneth Egstrup, Sygehus Fyn i Svendborg, er udnævnt til professor i klinisk kardiologi ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Udnævnelsen sker som et led i styrkelsen af den kardiologiske forskning ved Syddansk Universitet i samarbejde med regionens sundhedsvæsen. 58-årige Kenneth Egstrup skal lede et regionalt forskningscenter. Kenneth Egstrup er en af […]


Sponsorsvømning gav 60.000 kroner | AabybroPosten.dk\nAabybro Svømmeklubs medlemmer svømmede 57.969 kroner ind. Foto: Aabybro Svømmeklub\nD. 22 december 2020 - kl 12:12\nSponsorsvømning gav 60.000 kroner\nAabybro Svømmeklub har holdt sponsorsvømning, som er det årlige sponsorstævne, der samler penge ind til både store og små svømmere i klubben.\nDet oplyser klubben, der skriveR:\n- Igen i år har Aabybro Svømmeklub afholdt sponsorsvømning. Det blev afviklet som kombineret virtuelt og fysisk arrangement. Det blev streamet via Facebook, så der stadig kunne laves lotteri med publikum. Sponsorer har nemlig både sponseret præmier til lotteri og pengebeløb. Svømmerne havde på forhånd solgt lodder, der så blev udtrukket imellem under selve arrangementet.\nDer blev i alt indsamlet 57.969 kroner, hvilket klubben betegner som et rigtig flot beløb i forhold til omstændighederne her i 2020.\nSvømmerne svømmede også om konkurrencerne ”Flest svømmede meter” og ”Flest indsamlede kroner”. Rasmus Rank Nørgaard vandt med 4500 meter på en time de flest svømmede meter, mens Mathias Østergaard Barslev vandt de flest indsamlede kroner.\n- Svømmerne på konkurrence- og talentholdet har haft hver en time i vandet. Hver svømmer skulle så svømme så langt de overhovedet kunne på den time. Hver svømmer har så haft sponsorer med, der har sponsoreret med enten faste beløb eller ørebeløb pr. svømmet meter, skriver Aabybro Svømmeklub, der også melder om en fantastisk aften med masser af stemning og godt humør til trods for corona-restriktioner.


Sneakers til barn New Balance KE410 (2264158291) -Sko Sneakers Køb - find udsalg & tilbud - Online udsalg af Sneakers til barn New Balance KE410 (2264158291) - Køb billigt designertøj og modetøj online - alt i dametøj, herretøj, børnetøj og smykker\nPris resultat for Sneakers til barn New Balance KE410 (2264158291)\n» Sko Sneakers » New Balance » Sneakers til barn New Balance KE410 (2264158291)\nSneakers til barn New Balance KE410 (2264158291)\nKategori: Sko > Sneakers. Sneakers til barn fra New Balance model KE410 i farven rød til piger. Fås i pigestørrelse. 21,26,22 12,23 12 Køb - Herresko / Sko > Sneakers fra New Balance\nSneakers til barn New Balance KE410 (2264158291) Prices\nSpartoo Sko Sneakers til barn New Balance KE410 (2264158291) 429.00\nDesignertøj, modetøj, dametøj, herretøj og børnetøj. Køb Sneakers til barn New Balance KE410 (2264158291) online billige-modeshops.dk hjælper dig med at finde forhandlere og bedste tilbud på Sneakers til barn New Balance KE410 (2264158291)


Ørslevkloster Idrætsforenings historie | Nordfjends\nØrslevkloster Idræftsforenings historie\nI 2007 kunne Ørslevkloster Idrætsforening fejre 100 års jubilæum for starten af Hald Fodboldforening i 1907, året hvor Fritz Grotrian overtog Ørslev Kloster. Men hvor Ørslev Kloster hermed stod over for en trist finale som gods, blev fodbold og idræt en samlende faktor i de efterfølgende årtier, måske århundreder.\nI 1950 indviedes Hald Stadion, hvor man tidligere havde spillet forskellige, egnede steder, marker o.l. I 1963 sluttede idrætsforeningerne i Hald og Lund sig sammen til Ørslevkloster Idrætsforening. I den indbyrdes konkurrence om det bedste fodboldhold var det Hald, der som regel gik af med sejren. I 1959 havde Hald oven i købet sikret sig oprykning til Jyllandsserien. I den nystiftede forening valgtes til bestyrelsen: Roger Pedersen, Hald, Jens Grønbæk, Hald, Christian Jakobsen, Maigaard, Christian Johansen, Sønder Hald, Sonja Nielsen (gift Malmberg), Hald, Arne Fruergaard Poulsen, Ørslevkloster Mark, Vagner Kudahl Pedersen, Bøstrup (Skive Venstreblad, 13. december 1963).\nHerunder billeder af fodboldspillere på Hald Stadion\nHald Stadion blev solgt i 2006. Pengene ved salget blev brugt til en ny fodboldbane på Ørslevkloster Stadion.\nFør kommunalreformen i 1970, som betød sammenlægning af Ørslevkloster med Skive Kommune, vedtog man i 1967 at bruge midler fra den gamle kommune og erstatte Hald og Lund Stadion med en ny Ørslevkloster Stadion, der blev taget i brug i efteråret 1971. Hertil byggedes i 1972 et klubhus. Stadion og klubhus var en etbleret realitet i 1973.\nIdrætsforeningen nedsatte herefter et hal-udvalg, som 1977-78 undersøgte den lokale interesse for et halbyggeri, som så blev påbegyndt i 1981 og stod færdigt i 1983. Skive Kommune stod bag byggeriet, og hallen blev i 1983 overdraget til kommunens undervisningsudvalg, da det formelt var en skolehal.\nOplysninger taget fra især Bodil Hansen, Ørslevkloster Idrætsforening - og et 100 års jubilæum.