I-mag. [Green IT] Le dossier. [n 43 juin 2009] Le magazine de l association des anciens élèves de l Ensimag - PDF\nI-mag. [Green IT] Le dossier. [n 43 juin 2009] Le magazine de l association des anciens élèves de l Ensimag\nDownload "I-mag. [Green IT] Le dossier. [n 43 juin 2009] Le magazine de l association des anciens élèves de l Ensimag"\nAngélique Ghislaine Damours\n1 I-mag Le magazine de l association des anciens élèves de l Ensimag [n 43 juin 2009] Le dossier [Green IT]\n2 I-mag n 43 Juin 2009 [Sommaire] Editorial de Georges Allemand, Ensimag Le dossier du semestre : [Green IT] Faire la différence environnementale... 5 interview de Magnus Alvarsson L efficacité énergétique... 7 rencontre avec Murielle Combes Vers le Green DataCenter par Pierre Andréani, Ensimag 71 Le Green Cloud par Christophe Hivert, Ensimag 06 «Green IT» et réseaux d entreprises par Bruno Hareng, Ensimag 89 Supraconductivité et énergie par Pascal Tixador Linky : les compteurs communicant au service de l environnement et de l économie par Marie-Paule Behar, Ensimag 86S Vie de l Association In Mémoriam Jean Della Dora Vie de l école «Où en est la nouvelle Ensimag?» Entretien avec Jacques Mossière Bon d adhésion i-mag est publié par l Association des anciens élèves de l Ensimag, 68, Bd de Port Royal Paris. Tél wiki.aae-ensimag.com Rédacteur en chef du numéro 43 : Georges ALLEMAND, Ensimag 86 Maquette : Patricia RIGAUD, Chargée de communication Ensimag Crédits photos : Couverture et habillage des pages intérieures : Fotolia Images Grenoble INP-Ensimag : A.Chezière, C.Morel, P.Rigaud ISSN  [Flash de dernière minute] Election du nouveau bureau de l AAE Ensimag lors de l AG du 11 juin 2009 : Présidente : Nadia ROBINET Secrétaire : Sylvain GAUTIER Trésorier : Sébastien GOODWIN Vice-président Rhône-Alpes : Alexandre BOUTIN Vice-présidente en charge des Relations Partenaires : Mouna BEYK Secrétaire Adjoint : Johan HEBRARD Retrouvez toute l information sur\n3 Les technologies de l information et de la communication se mettent au vert [Editorial] C est l histoire d un paysage que je voudrais vous conter dans ce numéro et plus particulièrement des couleurs que nous croyons (ou voudrions) percevoir de ce paysage Ce paysage c est le monde autour de nous : nos maison, voiture, bureau, PC portable et Blackberry! Mais aussi (et surtout) nos collègues de travail, amis et famille Bref tout ce que nous voyons sur la belle planète bleue Outre le bleu, les couleurs ce sont aussi les feux rouges brandis par de nombreux scientifiques qui nous prouvent chaque jour que le réchauffement climatique et les autres dérèglements climatiques sont bien plus importants que ceux imaginés dans leurs pires scénarios de la veille. Rouges de colère, sont également les milliers de personnes brutalement privés d emploi pour cause de délocalisation, crise du crédit ou autre catastrophe politico-économico-environnementale Et puis, il y a le vert dont on dit que c est la couleur de l espoir! En tout cas, aujourd hui, le vert se veut universel : couleur de l écologie, le vert tente de s introduire dans tous les rayons de notre société : - Quel parti politique pourrait exister sérieusement en 2009 sans avoir coloré en vert son programme? - Quelle chance de survie aurait une grande surface sans son allée spéciale «mains vertes»? - Quel complexe touristique pourrait attirer des clients sans son coin de verdure synonyme de havre de paix? - Quelle chance de vendre des voitures aurait un constructeur automobile si ses motorisations n étaient pas vert(ueus)es? L empreinte carbone de l infrastructure informatique dans le monde est à l origine d au moins 2% des émissions de gaz à effet de serre... Et l informatique me direz-vous? Et bien oui, les technologies des communications et de l information se mettent aussi au vert. Fin 2008, une enquête a montré que plus du tiers des DSI ont une stratégie «Green IT» et que 12% supplémentaires pensent intégrer la composante «développement durable» dans leur plan stratégique d ici 24 mois. C est cette évolution que nous allons explorer ensemble pour tenter de savoir s il s agit d un effet de mode ou d une tendance de fond. Dans une première section, nous verrons que les acteurs économiques du monde informatique s engagent dans la maîtrise voire même la réduction de l impact environnemental du à l utilisation des équipements informatiques. Le rationnel de cette démarche est lié aux constats suivants : 1. L empreinte carbone de l infrastructure informatique dans le monde est à l origine d au moins 2% des émissions de gaz à effet de serre rien que pour le fonctionnement (ce chiffre est comparable à l impact du transport aérien mondial) et atteindrait 5% si l on tient compte de tout le cycle de vie des matériels (depuis la conception jusqu à l élimination des déchets en passant par la fabrication, le transport, l installation, ). Georges ALLEMAND Ensimag 1986 Georges ALLEMAND a piloté l activité de support des produits «Open» de Bull et managé des équipes internationales. Il a rejoint ATOSORIGIN en 2007 comme Directeur de Projet et intervient sur des projets d infogérance et d intégration chez des grands clients (Total, Schneider-Electric, ). Georges ALLEMAND est un promoteur des méthodes agiles en tant que membre actif du Club Agile Rhone-Alpes clubagile.org i-mag 43, juin 2009 \n4 [Editorial... la suite] Plus significatif encore : si aucune mesure n est prise, cette empreinte va doubler d ici 10 ans contribuant ainsi à la spirale du réchauffement climatique déjà constaté 2. En France, la consommation électrique des équipements de communication et informatiques (42 TWh) représente près de 10% de la consommation globale française. Dans un premier article sur ce chapitre, nous verrons quel est l engagement d une SSII en matière de développement durable et quels leviers elle peut actionner pour relever ce défi. Puis, nous interrogerons un des leaders (APC by Schneider-Electric) en équipements spécialisés pour maitriser la consommation en énergie des centres de données et Pierre Andréani complètera cet axe de réflexion avec son retour d expérience. Toujours au niveau des centres de données, les technologies de virtualisation s imposent afin d utiliser davantage la puissance des équipements ; 57% des entreprises ont déjà implémenté cette technologie et 37% supplémentaires ont un projet dans ce domaine. Christophe Hivert nous détaillera cette technologie. Bruno Hareng nous expliquera ensuite quels sont les points d attention au niveau des réseaux pour réduire l empreinte carbone de ces équipements. Le secteur des Technologies de l Information et des Communications se doit d être exemplaire en maitrisant son empreinte environnementale. Mais ce secteur représente également une ressource commune incontournable pour l ensemble de l économie du monde. A ce titre, les TIC disposent d un potentiel gigantesque pour contribuer au développement durable dans d autres secteurs (IT for Green). UPS a mis en œuvre un logiciel de calcul d itinéraires qui élimine autant que faire ce peut les changements de direction sur la gauche. Sur une année pleine, cette seule optimisation a permis [...] d éviter l émission de tonnes de CO2 dans l atmosphère! A ce jour, les usages des TIC les plus prometteurs semblent se situer autour des applications suivantes : - La dématérialisation : E-commerce, E- procédures, Télé-présence, Télé-travail - Les moteurs intelligents : pour les véhicules mais aussi pour l industrie (les moteurs industriels sont responsables de 7% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde) - La logistique intelligente : le transport est à l origine de 14% des émissions de CO2 et il est possible de réduire significativement (-16%) ces impacts en s appuyant sur des applications telles que l aide à la conception de routes optimisées, la gestion de stocks, l aide à la navigation, la réduction des couts par utilisation de solutions intermodales, Je voudrai juste partager avec vous un cas d école sur cet axe : en 2006, UPS a mis en œuvre un logiciel de calcul d itinéraires qui élimine autant que faire ce peut les changements de direction sur la gauche (pour ne pas avoir à croiser le flux inverse de voitures). Sur une année pleine, cette seule optimisation a permis à UPS (aux US) d éviter l émission de tonnes de CO2 dans l atmosphère! [Lexique] PUE Power Usage Effectiveness Ratio entre la mesure de l énergie totale consommée sur la mesure de l énergie utile pour les opérations (informatiques). Pour un centre de données, ce ratio s établit entre 1,2 pour les plus performants jusqu au delà de 3 pour les plus anciens. \n5 - Les bâtiments intelligents : il s agit d optimiser l utilisation du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de l éclairage et des systèmes de sécurité. Cette Gestion Technique Centralisée n est pas encore largement diffusée faute de normalisation et ergonomie suffisantes. - Les réseaux électriques intelligents : le challenge ici est extraordinaire : Il s agit pour les fournisseurs de parfaitement gérer l équilibre entre l offre et la demande en tenant compte des nombreuses particularités de l offre : stockage quasi-impossible de l énergie, obligation de rachat de nombreuses productions locales en énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, ). Il est indispensable également pour les opérateurs de pouvoir compter précisément et en continu les unités consommées et de répondre aux exigences des consommateurs qui souhaitent comprendre l évolution de leur consommation voire intervenir pour en réduire le cout. Marie-Paule Behar nous parlera du projet d ERDF qui vise à l installation dans nos habitations de 35 millions de compteurs électriques intelligents d ici 2015 (en remplacement des compteurs actuels analogiques : la fameuse roue dentée que nous connaissons tous!). Et voila qui clôturera ce tour d horizon du «Green IT» ; j espère que vous aurez autant de plaisir à lire ces articles que moi-même en ai eu à mettre au point cette revue. Je voudrais remercier très chaleureusement toute l équipe des rédacteurs pour leur écoute et leur contribution dans ce projet collaboratif. Une mention spéciale pour Patricia Rigaud qui a gentiment accepté la lourde tâche de concevoir la maquette de cette édition. Pour ceux qui souhaitent continuer à bénéficier d une information sur le sujet, je vous recommande le blog de Frédéric Bordage : GreenIT.fr Fred a fait également une présentation à l AAE lors d un diner-débat en février 2009 dont les supports -pdf et vidéosont disponibles sur le wiki de notre Association. Et pour finir, je ne résiste pas à l envie de vous livrer un pastiche de la chanson de notre enfance : Une grille verte qui courait dans le web, Je l attrape par son PUE, Je la montre dans mon RSE Ces messieurs de l ADEME me disent : Trempez-la dans l ISO14001 Trempez-la dans l EPEAT Ca fera un TCO tout doux! RSE Rapport Social et Environnemental En France, le texte de loi relatif aux Nouvelles Régulations Economiques oblige les entreprises cotées en bourse à élaborer un tel rapport annuel. ADEME Agence De l Environnement et de la Maitrise de l Energie voir ISO14001 Norme sur le management environnemental. Dernière version publiée en fin EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) Grille d évaluation de la performance énergétique des matériels informatiques grand-public qui permet aux consommateurs et entreprises de choisir les équipements en fonction de critères de comparaison sur ce chapitre. TCO (Total Cost of Ownership) Coût de possession global : inclut le coût d acquisition et les coûts des services liés à l utilisation de l équipement (installation, maintenance, mise au rebut, ). On peut imaginer que, très bientôt, le TCO tienne compte de l empreinte carbone de l équipement sur son cycle de vie complet. i-mag 43, juin 2009 \n6 Le dossier [Green IT] [Interview] Faire la différence environnementale entretien avec Magnus Alvarsson, Atos Origin Les défis posés par la crise économique actuelle militent pour la mise en place d une politique de développement durable, à même d assurer à l entreprise ses succès actuels mais aussi futurs. Chez Atos Origin, nous pensons que le développement durable fait partie intégrante de l ADN d une entreprise et qu il concerne tout un chacun, qu il s agisse des employés et des clients mais également des fournisseurs, partenaires et investisseurs. Le développement durable peut engendrer de nouvelles opportunités, grâce notamment à l innovation, tout en permettant de lutter contre les changements climatiques et de renforcer la performance énergétique. Les sociétés opérant internationalement comme Atos Origin, ont la possibilité, mais aussi la responsabilité d exercer une influence positive sur leurs employés, clients, partenaires et fournisseurs, tout en s assurant que l environnement et les communautés dans lesquels elles évoluent en bénéficient. Cela comprend toute une série d enjeux, allant des droits de l homme, aux conditions de travail, en passant par la mise en place d une politique de développement durable au sein de l entreprise, et la préservation de l environnement. Il y est souvent fait référence par l appellation des «3P» : People - garantir l équité sociale Profit - créer une prospérité économique Planète - assurer la qualité de l environnement La légitimité de cet axe de travail s appuie également sur un rapport récent conduit par IDS et Atos Origin qui est issu d interviews et d analyses de résultats venant de 165 acteurs économiques majeurs en Europe. Ce rapport montre que les entreprises qui ont le degré de maturité le plus important en matière de développement durable sont celles qui réussissent le mieux au niveau de la croissance et de la profitabilité (en moyenne le taux de profit est de 2 points supérieur)! C est donc un véritable appel à l excellence environnementale que nous voudrions lancer Une illustration de cet engagement est fournie par le projet de construction du système d informations pour les prochains Jeux Olympiques. Contexte : Atos Origin est en charge de fournir sur la période tous les services de conseil, d intégration des systèmes informatiques, de pilotage des projets informatiques et de supervision des opérations avant, pendant et après les quinzaines des olympiades et para-olympiades. Le principal challenge de ce projet est que le système doit être totalement opérationnel au jour J (12 février 2010 pour Vancouver) et à l heure H d ouverture des Jeux! Allons à la rencontre de Magnus Alvarsson, Directeur du Programme d Intégration Vancouver 2010 : Georges : «Nous avons décidé de lancer de nombreuses initiatives pour que l informatique des Jeux de Vancouver 2010 soit pleinement responsable d un point de vue écologique comme social. Magnus, peux-tu nous décrire quelles sont les principales directions de cet engagement?» Magnus : «Et bien, nous pouvons citer trois chantiers principaux complètement intégrés dans notre projet de mise à disposition d une infrastructure complète disponible le 12 février 2010 pour toute la durée de l Olympiade jusqu au 21 mars 2010 (incluant les Jeux Para-Olympiques) :  Photograph by: Vancouver Sun\n7 Si vous souhaitez poursuivre votre lecture sur ce thème et/ou connaître les dernières actualités relatives à l organisation des JO de Vancouver 2010, allez sur : Le rapport IDC/ATOSORIGIN est disponible sur : sustainability_the_business_case_is_real/ 1. En matière d équipements, nous avons retenu, au travers d un processus de sélection orienté sur la minimisation de l empreinte carbone, des matériels dont la consommation électrique sera au final deux fois moindre comparée aux modèles utilisés aux jeux de Beijing (2008). Pour arriver à ce résultat, nous avons mis au point notre propre grille d évaluation (à remplir par les soumissionnaires). Nous aurions pu aussi nous baser sur la conformité des équipements au label EnergyStar. EnergyStar est un label reconnu aux US (Environnemental Protection Agency) et en Europe. Dans sa version 5.0, il fournit des bornes de consommation annuelle (en kwh) intégrant les modes actif, veille et éteint en fonction de la classe (de A = 1 cœur à D = 4 cœurs ou plus) et du format (fixe ou portable) du PC. Exemple : Un fixe bi-cœur ne doit pas consommer plus de 167 kwh sur une année et un portable mono-cœur plus de 40 kwh 2.En liaison avec le Comité Organisateur, nous proposons à plusieurs personnes de toutes les nationalités d acquérir une première expérience professionnelle au Canada au sein de ce projet d intégration ambitieux Vancouver Nous conduisons également des actions de formation incluant des populations locales issues de milieux divers. Ainsi nous agissons pour une augmentation des savoir-faire et savoir-être, génératrice de valeurs sur le long terme 3.L architecture du Système d Informations que nous bâtissons pour les JO de i-mag 43, juin 2009 Vancouver 2010 est conçue pour que toutes les applications soient accessibles à partir du réseau Internet. Ainsi contribuons-nous à la limitation des émissions de gaz à effet de serre en évitant aux journalistes et autres acteurs de l évènement de se déplacer sur les différents sites. Georges : «Veux-tu dire qu à Vancouver il n y aura aucun journaliste présent?» Magnus : «Non, bien sûr. En fait, nous allons fournir aux médias de tous les pays du monde deux applications distinctes : Commentator Information System et Remote Info Les deux flux de données seront accessibles en mode sécurisé depuis n importe quelle connexion à Internet (maison, bureau, cyber-café, ). Cela donne donc la possibilité aux agences de presse de couvrir entièrement l évènement avec moins de journalistes présents sur chaque site sportif. Georges : «Y a-t-il un autre exemple de système utilisé pour Vancouver 2010 qui contribue au développement durable?» Magnus : «Oui, évidemment. Par exemple, jusqu à présent, la gestion du recrutement des bénévoles pour participer à l organisation des jeux se faisait en s appuyant sur des formulaires papier à remplir par les candidats et à renvoyer au comité organisateur. Imaginez le volume de papier pour une population de volontaires déclarés à fin avril 2009! Pour Vancouver, nous avons mis en place un portail sur Internet permettant d accéder à une application électronique qui gère entièrement le processus de recrutement. Cette dématérialisation, c est donc moins de papier employé et moins de transport de biens et de personnes Nous contribuons donc à réduire au maximum la production d objets dont le cycle de vie a des impacts sur notre environnement. Là où il n y a pas d alternative, tous les acteurs de l organisation des Jeux veillent à établir des circuits efficaces d élimination des déchets : sur les 1300 tonnes de déchets générés en 2008 par les travaux en cours, plus de 900 T (71%) ont été réutilisées ou recyclées. Georges : «Merci beaucoup, Magnus, pour cet échange. Je crois que tu as bien montré que la devise olympique «plus haut, plus vite, plus fort» s applique aussi pour la composante durable du projet informatique de Vancouver 2010». \n8 Le dossier [Green IT] [Interview] L Efficacité énergétique Rencontre avec Murielle Combes Direction Marketing APC by Schneider-Electric APC by Schneider Electric, acteur majeur des services critiques d alimentation électrique et de refroidissement, propose des solutions matérielles et logicielles destinées à sécuriser les applications et systèmes informatiques, industriels et domestiques critiques. Dans un souci permanent d innovation, APC apporte à ses clients des solutions éco-énergétiques permettant une gestion complète et intelligente du cycle de vie de leurs infrastructures. Schneider Electric a acquis APC en 2007 pour l associer à MGE UPS Systems et former «IT Business», une Business Unit du groupe. Celle-ci supporte ses clients par un vaste réseau de techniciens et d experts. En 2008, la division, qui emploie personnes dans le monde a enregistré un chiffre d affaires de 2,6 milliards d euros. I-mag «Quelles sont les caractéristiques du Datacenter de 2010 et en quoi se distingue-t-il de celui construit en 1990 en ce qui concerne son impact global sur l environnement?» En 2005, un utilisateur de réseau informatique consommait en moyenne 3 Mégaoctets de bande passante par mois ; or en 2008, c est 3 Mégaoctets par jour, soit 30 fois plus en trois ans! À chaque fois que nous utilisons une touche de nos claviers ou que nous envoyons des SMS, nous consommons des kilowatts. Or nos échanges ou besoins de communication croissent à une vitesse exponentielle, et il s agit d une tendance inexorable. Les analystes prévoient que 12 trillions de dollars seront dépensés dans le monde en consommation électrique au cours des vingt prochaines années, ce qui correspond aux dépenses de ces 100 dernières années Pour les gestionnaires de datacenters et salles informatiques, cette tendance change la donne. La capacité de calcul des datacenters augmente de manière drastique pour répondre à ces nouveaux besoins. Les processeurs sont toujours plus puissants, et donc plus gourmands en électricité. Cela signifie davantage de chaleur générée par les processeurs, et donc plus d énergie utilisée pour refroidir les équipements. Pour la première fois dans l histoire de l informatique, le coût des dépenses en énergie pour refroidir les salles informatiques va dépasser celui du coût des équipements eux-mêmes! Et avec 2 % des émissions mondiales de CO² à son actif, l industrie informatique pollue aujourd hui autant que le transport aérien. Face à ces constats impressionnants, nous avions la responsabilité, en tant que leader mondial, de changer le cours des choses. Grâce à des technologies révolutionnaires, à des architectures et des systèmes de pilotage innovants, il est possible aujourd hui de réaliser 30% d économies sur la facture énergétique d un datacenter. Nos solutions atteignent cet objectif en agissant sur 4 leviers : Le premier est la performance des composants combinée à la modularité des équipements. Ceci permet d adapter la puissance électrique et d utiliser le juste nécessaire en évitant le surdimensionnement. C est comme si vous aviez un moteur dont la puissance change selon que vous rouliez en ville ou sur l autoroute. Le deuxième facteur est le positionnement du système de refroidissement au plus près de la source de chaleur. Cela évite, pour donner une image, de maintenir toute la cuisine à 5 pour refroidir le beurre dans le frigo! Notre troisième principe est le confinement thermique dans l allée chaude qui consiste à canaliser l air chaud pour le recycler et le réutiliser en air frais. Enfin, nos solutions logicielles permettent d améliorer fortement la productivité des équipements, en les pilotant finement, à distance et en temps réel, et en détectant par exemple des zones surexploitées ou sous exploitées. Nous sommes aujourd hui les seuls à proposer une telle approche (ou solution) 30 % de réduction de consommation et à bénéficier d une telle avance technologique sur les datacenters. I-mag «Est-il économiquement viable de transformer des Datacenters «anciens» afin d améliorer leur efficacité énergétique et si oui, quelle est la méthodologie préconisée pour conduire cette rénovation?» \n9 Afin de répondre aux nouveaux enjeux que sont la virtualisation, la voix sur IP, la continuité de services avec des niveaux de disponibilité optimale, la mise en place de solutions hybrides mixant des approches à base de basse, moyenne et haute densité tend à répondre par la positive. Un seul bémol, le dimensionnement de la salle grise (local technique) étant étroitement lié à la capacité de la salle blanche (salle informatique), ce sont bien les tuyaux et leur taille qui vont permettre ou non une prolongation de l exploitation du datacenter. Cette étude ne doit pas se limiter à la question «énergétique» car les données ont bien sur eux aussi besoin de pouvoir circuler plus vite et sur des architectures refondues et optimisées. Seule une approche liant à la fois les métiers de l IT et l optimisation de l infrastructure physique pourra répondre à la question liée à la durée nécessaire pour arriver à un retour sur investissement acceptable dans un environnement donné. La première brique est bien entendu la mise en place d outils de supervisions qui vont par la suite permettre une analyse complète de l efficacité énergétique générale du centre. On retrouve alors des mesures de PUE (Power Usage Effectiveness : Indicateur mis au point par Green Grid pour mesurer l efficacité énergétique d un datacenter. Il est calculé en divisant le total de l énergie consommée par le datacenter par l énergie «utile» pour l équipement informatique (serveur, stockage, réseau)) et DCIE (Data Center Infrastructure Efficiency. Permet d exprimer l efficacité énergétique d un data center à l aide d un pourcentage. Il est calculé en divisant l énergie utilisée pour alimenter l équipement avec le total de l énergie utilisée pour alimenter l ensemble du datacenter. C est l indicateur inverse du PUE ) De manière générale, une «revue complète» du datacenter avec des objectifs d amélioration du PUE en intégrant la consolidation de l IT vont permettre de faire des choix par la suite sur les architectures à redéployer basés sur des approches à meilleurs rendements. i-mag 43, juin 2009 Pour la première fois dans l histoire de l informatique, le coût des dépenses en énergie pour refroidir les salles informatiques va dépasser celui du coût des équipements eux-mêmes! Force est de constater, que le frein est le temps nécessaire à la construction d un nouveau datacenter qui oblige de fait l optimisation de l existant. Les projets se doivent alors d être menés de front avec des passages par l hébergement extérieur comme solution palliatrice. I-mag «Est-il réaliste d imaginer un Datacenter avec un bilan carbone positif : Par exemple, un Datacenter équipé de panneaux photo-voltaïques qui génèrerait l électricité nécessaire à alimenter les équipements et la régulation du batiment (Température, Lumière, ) et dont les calories produites seraient utilisées pour contribuer au chauffage urbain de la ville voisine? Nous entendons tous beaucoup parler de bâtiments éco-énergétiques. En effet, si dégager un bilan positif énergétique est d actualité, nous ne sommes pas encore arrivé à ce stade au niveau du datacenter (en tout cas en termes de solution standardisée et facilement réalisable). Aujourd hui Schneider s engage à réduire la facture énergétique et cela est en encore plus vrai dans le datacenter avec des gains de plus de 30% comparativement à des architectures classiques. La mise en place de solution photovoltaïque, l utilisation de la nappe phréatique sont des pistes pouvant être abordées en complément au cas par cas. I-mag «Y a-t-il un intérêt à «enterrer» un Datacenter? Si oui, quels sont les gains escomptés?» La société I.B.O, basée dans le Puy de Dôme, et acteur majeur sur le marché de l infogérance pour l informatique de proximité vient d en faire l expérience. Dans le cadre de la croissance de son activité et pour répondre aux besoins croissants d externalisation de l infrastructure informatique de ses clients, la société a initié mi 2007 une réflexion de création d un datacenter. La société a fait le choix de travailler avec APC by Schneider pour répondre à ses besoins de haute disponibilité, d évolutivité et de respect de l environnement. I.B.O. a créé un datacenter totalement sous terre lui permettant de réaliser des économies d énergie puisque celuici subit moins les fluctuations de températures. Au final, ce sont 450 m² qui ont été enterrés pour accueillir environ serveurs informatiques! Les ingénieurs d I.B.O. ont travaillé en étroite collaboration avec APC pour concevoir ce datacenter éco-performant basé sur : - des équipements informatiques de toute dernière génération permettant une baisse de la consommation électrique de l ordre de 30%, - un système de refroidissement à base d eau glacée, - des armoires informatiques réfrigérées diminuant la consommation d énergie nécessaire de 20 à 45%. I.B.O. s est ainsi appuyé sur la conception modulaire de la solution InfraStruXure d APC, c est-à-dire les baies informatiques, le système de câblage, deux onduleurs MGE Galaxy 5000, les technologies de climatisation de précision InRow et le logiciel de supervision InfraStruXure Central. «Rien qu en enterrant le datacenter, nous économisons 2 degrés! Avec le système de «free cooling» mis en place, nous nous appuyons sur la température extérieure pour refroidir l intérieur du datacenter. Avec la démarche de rationalisation de l énergie d APC nous réalisons des économies d énergie de l ordre de 30 à 40 %, ce qui est énorme. \n10 Le dossier [Green IT] Son système de climatisation nous permet de mieux refroidir les zones chaudes de la salle. Le logiciel d APC nous offre quant à lui une surveillance en temps réel de l infrastructure. L onduleur APC nous apporte un système redondant à tous les niveaux qui permet à nos clients de disposer d une infrastructure informatique externalisée hautement disponible. Aujourd hui, nous avons près de 200 clients en infogérance. En créant ce datacenter, nous ciblons un potentiel de 800 clients dans la région qui peuvent être intéressés par notre offre d externalisation de leur infrastructure informatique. D ici 5 ans, la part de chiffre d affaires associé devrait représenter près de 30 % de notre chiffre d affaires. C est un moteur de croissance.» déclare Frédéric Chaumont, Directeur général d I.B.O. Le datacenter est en exploitation depuis le mois d octobre 2008 et nous pourrons analyser avec précision toutes les économies générées par ces choix technologiques très prochainement. I-mag «Quelle est la durée de vie et le rendement des onduleurs modernes? Que deviennent ces équipements après leur utilisation? Sont-ils recyclés? La durée de vie d un onduleur est liée à la durée de vie du datacenter. On peut parler de 10 ou 15 ans avec la mise en place de contrat de maintenance adapté au niveau de disponibilité requis. Il est en effet important de garder à l esprit que les meilleurs rendements sont obtenus lorsqu un équipement travaille au plus près de la charge. D où la nécessité de dimensionner au mieux l énergie sécurisée. Le fait de prolonger la vie d un datacenter peut donc aussi occasionner le re-dimensionnement des équipements d alimentation sans interruption et qui dit nouveau matériel dit aussi meilleur rendement. Notre division Services a une solution de reprise des anciens équipements en place afin de respecter les normes en cours (les batteries jouant ici un rôle important). APC garantit la destruction des anciens onduleurs conformément aux réglementations de protection de l environnement en vigueur. Nous avons lancé en fin d année dernière un Symmetra PX48, nouvelle génération. Cet onduleur redondant tout-en-un pour les datacenters bénéficie d un meilleur rendement et améliore de 140 % la densité de puissance. Il assure une protection de l alimentation de plus de 48 kw pour des déploiements de 400 V occupant l espace d une seule baie. L autonomie des batteries est quant à elle prolongée de 25 % et la distribution de l alimentation peut évoluer à chaud. L onduleur Symmetra PX s appuie sur la technologie Double Conversion brevetée par APC. Il atteint ainsi un rendement de 95 %, le meilleur de tous les onduleurs on-line double conversion du marché. Il réduit les coûts en alimentation et en refroidissement et maintient ce rendement jusqu à une charge de 35 %. I-mag «Comment disposer au mieux les baies dans un Datacenter et quels aménagements complémentaires envisager afin de produire juste ce qu il faut en air frais? La première préconisation d APC est de rapprocher le plus possible la source de chaleur de la source de climatisation afin d éviter le gaspillage en empêchant la recirculation de l air et permettre ainsi d économiser 15% de la facture électrique. C est l objectif de l Architecture InRow illustrée ci-contre. La deuxième préconisation importante d APC est de confiner l air chaud en positionnant les racks en forme de cube et enfermer l allée par un toit et des portes, ce qui permet d économiser 30% de la facture électrique. I-mag «Quelles sont les techniques utilisées pour réguler efficacement à la fois la puissance électrique et la température de l ensemble des équipements de la salle? Afin de réguler la température de l air de l équipement, du rack et de la salle il existe des capteurs de température. Pour l humidité, d autres capteurs adaptés seront installés. En cas d alerte, les informations sont envoyées de différentes façons : s, SMS, trappes SNMP et publications sur serveurs http. \n11 I-mag «Comment ajuster l implémentation d un Datacenter par rapport à l accroissement des capacités de calcul et de stockage de la salle au fil des années? Même s il est très difficile de prévoir l évolution des technologies au fil des années, il reste possible de planifier de façon correcte la charge informatique minimum et la charge informatique maximum. Il sera alors possible d établir des moyennes au cours de la durée de vie du datacenter en prenant en compte la charge initiale et la phase de montée en charge. I-mag «Les entreprises (petites, moyennes ou grandes) sont-elles toutes prêtes à mettre les données de leur activité dans des datacenters externes? Ce qui signifierait une montée en puissance de l activité des «hébergeurs» avec des puissances de calcul extrêmement importantes. Figure 1 : INITIAL load and RAMP-UP time Source : APC, Livre Blanc 143 Figure 2 : Complete growth model Source : APC, Livre Blanc 143 Nous ne pouvons pas prédire le futur mais il est clair que la France dispose d un nombre significatifs d atouts, supérieur aux autres pays européens pour accueillir les datacenters dans des conditions de réalisation et d opération plus compétitives, ce qui tendrait à prouver le fort potentiel du marché de l hébergement sur notre territoire. Ces atouts sont divers et multiples : - La France est une nation indépendante en terme de production d électricité, liée au choix nucléaire - Les prix de l énergie sont faibles et stables comparés aux autres pays européens - Le réseau de distribution électrique est reconnu comme un des plus fiables du monde - Elle possède une énergie électrique à 85% nucléaire par conséquent peu émettrice de CO² - Le réseau de télécommunication dérégulé est fiable et d excellente capacité - La France est au croisement des réseaux de Télécommunication européens - Le prix du M² est moins élevé qu en Angleterre qui était jusqu ici la terre de prédilection des datacenters. Merci à Murielle Combes (APC by Schneider-Electric) pour ce tour d horizon des solutions de gestion efficace de l énergie pour les centres de données. i-mag 43, juin 2009 \n12 Le dossier [Green IT] Vers le «Green data center» Pierre ANDREANI Contexte énergétique et environnemental De nombreuses activités économiques intègrent des aspects environnementaux dans leurs développements stratégiques et dans leur communication. Les technologies IT et leurs applications sont concernées par cet aspect. Des notions comme le Green IT et les Green data centers répondent à cette évolution. Pour en comprendre les raisons et mesurer qu il ne s agit pas d un effet de mode, il faut tout d abord situer le cadre correspondant. La prise de conscience des problèmes environnementaux liés à l activité humaine provoque une mobilisation internationale croissante à tous les niveaux. Le thème du développement durable, défini par la Commission mondiale sur l environnement, est largement repris. Un autre thème majeur est «l efficacité énergétique», afin d économiser les ressources naturelles et de protéger l environnement par un meilleur usage de l énergie sous toutes ses formes. L énergie électrique est particulièrement concernée par ces sujets parce qu elle est très largement utilisée (30 % à 40 % de l énergie consommée selon les pays), et parce que sa production, en particulier dans les centrales thermiques (*), génère du CO2, principal gaz à effet de serre (70 % du total). Son développement doit désormais s inscrire dans le cadre des objectifs d accords internationaux. Le protocole de Kyoto, engage les pays industrialisés à réduire de 5,2% leurs émissions de CO2 d ici 2012 par rapport aux émissions de L Union Européenne a fixé pour 2020 le triple critère de 20% de réduction des gaz à effet de serre, 20% d économie d énergie et 20% d utilisation d énergies renouvelables. En France, le Grenelle de l environnement a décliné toute une série de mesures pour appliquer ce cadre. En 2008, les Data Centers ont consommé aux Etats-Unis 73 Milliards de kwh, soit environ 2% de la consommation électrique totale, l équivalent de celle de toutes les TV couleurs. Poids énergétique des data centers Dans ce contexte, les activités génératrices de forte pollution ou grosses consommatrices d énergie font l objet de nombreuses réflexions. Bien que relativement peu polluants comparés à certains process industriels, les data centers sont concernés du fait de leur consommation énergétique déjà significative qui explose. En 2008, les Data Centers ont consommé aux Etats-Unis 73 Milliards de kwh, soit environ 2% de la consommation électrique totale, l équivalent de celle de toutes les TV couleurs . Même importance en Europe avec 50 milliards de kwh soit 1,5% de la consommation globale . A l échelle mondiale, les data centers représentent entre 1,5% et 2% de la consommation électrique. Cette consommation croit très rapidement. Elle a doublé aux USA entre 2001 et 2006 (fig.1) et, si rien ne change, elle atteindra 100 milliards de kwh soit 2,5% de la consommation totale en La croissance annuelle de la consommation électrique des data centers est partout beaucoup plus élevée (10 à 15% selon les zones) que celle des autres activités qui est de l ordre de 2%  . Cette croissance amène des appels de puissance sur les réseaux, par la plus ou moins forte activité des centres. Les pics de demande de puissance dus aux data centers sur le réseau américain sont actuellement d environ 7 GW (GigaWatts) et atteindraient dans 5 ans 12 GW. Ce rythme de croissance nécessiterait aux USA la construction de 10 centrales de production supplémentaires , avec un lourd impact environnemental. Mêmes effets au niveau mondial car les 2/3 de l électricité sont produits à base de combustibles fossiles non renouvelables (gaz, fuel, charbon), dans des centrales thermiques et représentent de l ordre de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Fig. 1. Croissance et prévision de croisssance de la consommation électrique des data centers aux USA et en Europe. (*) Nota : le calcul de la quantité de CO2 émise pour produire un kwh électrique diffère fortement selon les modes production et donc les pays. \n13 Problématique de l efficacité énergétique des data centers La conclusion de nombreuses études  est unanime : l efficacité énergétique, longtemps négligée, des data centers constitue la clé d une croissance maîtrisée et d économies en termes de coûts d exploitation comme environnementaux. Avant d aborder les évolutions en cours, il faut expliquer en quoi l amélioration de l efficacité énergétique des centres relève d une problématique délicate. Les data centers hébergent des activités critiques pour de nombreux secteurs économiques et pour la globalisation des échanges (banques, assurances, secteur public, grandes entreprises, télécommunication, hébergement, etc. avec de nouveaux utilisateurs liés aux applications en ligne média, jeux, loisirs). Ils intègrent également des équipements complexes à fonctionnements interdépendants (ex : les onduleurs ne servent à rien sans climatisation et vice-versa). Réduire la consommation d énergie des data centers ne doit ni affecter la croissance des applications hébergées car elles sont indispensables à l économie, ni réduire la disponibilité (*) des services, car les pannes peuvent amener des pertes très élevées (jusqu à plusieurs millions d euros par heure) voire mettre en danger la survie d entreprises. i-mag 43, juin 2009 A cela s ajoute le contexte du vieillissement du parc et des avancées technologiques en IT. Plus de 50% des centres existants ne sont plus adaptés à la densification de puissance des serveurs lames, renforcée par la virtualisation des applications. Le ratio de puissance (**) de rack installé par surface de plancher (allées comprises) est passé en quelques années de 2 kw à 8 à 10 kw par mètre carré, avec des annonces pour 30 kw. Les systèmes de climatisation classiques ne peuvent pas répondre efficacement à la diminution de l inertie thermique des salles (de 20 mn à quelques minutes) qui en résulte, ni solutionner les risques de points chauds dans certaines zones. Enfin, autre difficulté d ordre organisationnel, les responsabilités de l exploitation informatique et celles des services techniques sont traditionnellement séparées. Les responsables IT sont peu sensibilisés aux problèmes de l environnement technique des centres et à l efficacité énergétique, car le plus souvent la facture électrique n est pas de leur domaine de responsabilité. Comme le mentionne un rapport «IT managers et Facilities managers sont issus de deux mondes différents avec des objectifs différents». Aussi, de nombreux responsables de centres réalisent seulement que le coût global de possession (TCO : Total Cost of Ownership) des infrastructures techniques dépasse maintenant celui des équipements informatique sur la durée de vie des centres. Les gains de l efficacité énergétique sont donc aussi un enjeu de rentabilité, mais qui suppose une redéfinition des responsabilités. Mesure de l efficacité énergétique des data centers La raison d être, «le process», des data centers est constitué par les traitements des applications IT, dans des conditions contractuelles incluant notamment la disponibilité (*) et la sécurité physique. Fig. 2 L inertie thermique des salles diminue avec la densification des applications. L énergie électrique fournie aux centres est donc à rapporter à cet objectif. L infrastructure nécessaire au «process IT» est en général complexe (fig. 3). Elle inclut, depuis le point de livraison du réseau (fig. 5 - point A), des équipements de distribution électrique, des alimentations sécurisées par onduleurs et secours batterie, des unités de climatisation (CRAC - Computer Room Air Conditioners) et de froid (chillers), de l éclairage, etc. L énergie utilisée au niveau des applications IT (point B) représente en général seulement l ordre 40% du total fourni. Le reste est utilisé par les équipements de distribution et de climatisation (Fig. 4 et 5), avec des pertes et des rendements qui impactent encore le bilan. Une métrique définit l efficacité énergétique des centres à partir de ce constat : le PUE (Power Usage Effectiveness) ou son inverse le DCIE (Data Center Infrastructure Effectiveness) recommandé maintenant par les principaux organismes. Total Facility Power PUE = IT Equipment Power c est-à-dire la puissance électrique fournie au centre - à prendre ici au sens de consommation électrique (**) - rapportée à celle utilisée par l IT 1 DCIE = = PUE Total Facility Power IT Equipment Power c est-à-dire la part de puissance fournie (**) utilisée par l IT. (*) La disponibilité mesure la probabilité de temps de fonctionnement des serveurs informatiques sur une année. Ex : un taux de disponibilité 99,995% revient à un risque d arrêt sur une année de (1-0,99995) x 365 j x 24 h = 0,4 h. Cette durée de panne, ici de 24 minutes, peut être sans commune mesure avec ses conséquences économiques. La notion de disponibilité, reprise dans classification TIER des data centers de l Uptime Institute et dans la norme ANSI 42, implique l IT, l environnement technique critique et des facteurs humains. (**) La puissance (kw) et la consommation électrique (kwh) sont liées par la relation Consommation = Puissance x temps de consommation, ceci en valeurs instantanées, ce qui explique le recours à des compteurs qui réalisent l intégration. 1 kwh mesure une consommation d une puissance constante de 1 kw pendant une heure. Un rack de puissance 5 kw utilisé en continu sur une journée à une moyenne de 80% de ses capacités consomme 5 x 80% x 24 h = 96 kwh. C est sensiblement l équivalent d une ampoule de 100 W laissée allumée pendant 960 h, soit 40 jours! Avec de nombreux serveurs sous utilisés consommant presque autant qu à pleine charge on comprend l intérêt d une exploitation permettant, par exemple par la virtualisation des applications, de charger mieux certains serveurs et d en arrêter d autres. \n14 Le dossier [Green IT] Fig. 3 Les data centers comportent un environnement technique important pour assurer le fonctionnement de l IT. La limite d un PUE de 1 ou un DCIE de 100%, dans laquelle toute l énergie serait utilisée par le process IT est bien sûr théorique. En réalité, la plupart des data centers ont un PUE de l ordre de 2,5 à 3 ou encore un DCIE de 33% à 40%. Autrement dit 1 kwh (**) de consommation des racks nécessite de fournir 2,5 à 3 fois cette énergie électrique en entrée (PUE) ; ou encore les racks de serveurs ne récupèrent que 40 à 50 % de l énergie fournie (DCIE). En outre cette énergie ne va pas totalement en puissance de traitement si l on intègre le stockage et la communication (fig. 5). Améliorations en cours Les études majeures conduites en 2006 ont envisagé plusieurs scénarii d évolution de la consommation électrique des data centers, intégrant le constat précédent et les progrès de l informatique. Le programme Energy Star, rejoignant les études menées en Europe, situe (fig. 6) l évolution entre une tendance sans amélioration (historical trends scenario), et un scénario d amélioration par utilisation de toutes les ressources de l état de l art (state of art scenario). Fig. 4. Métrique globale de l efficacité énergétique source The Green Grid \n15 Fig. 5. Consommation typique d un data center (source: Dell). La situation actuelle semble se situer entre l amélioration courante (current efficient trend scenario) et des actions fortes (improved operation scenario) portant sur la distribution électrique et la climatisation/refroidissement. Le fléchissement rapide escompté dans ce second scénario, ne semble pas atteint, les possibilités d actions fortes n apparaissant pas exploitées au mieux. (cf.figure 6) Pierre ANDREANI Ensimag 1971 IAE 1972 Consultant en Communication technique Fig. 6. Scenarii d amélioration de la consommation électrique des data centers source EPA Environmental Protection Agency Report pour le programme Energy Star Les objectifs correspondant au modèle «improved scenario» visent des PUE de l ordre de 2 ou DCIE de 50% et le «best pratice scenario» des PUE de l ordre de 1,5 ou DCiE de 66%. Il apparaît à l usage que la mesure globale par PUE ou DCIE doit être utilisée avec précaution et tenir compte de conditions spécifiques, notamment l équipement des centres, la localisation géographique, le recours à l appoint d énergie renouvelables, la disponibilité procurée. Après des fonctions techniques, commerciales, de responsable marketing et de produits à l international au sein de Schneider-Electric et de Thomson, Pierre Andréani exerce depuis plus de 15 ans une activité de consultant au carrefour des techniques de l énergie électrique, de l informatique et du marketing/communication. Il est particulièrement impliqué dans de nombreuses activités du groupe Schneider-Electric. Il est également un des fondateurs et co-animateur des formations professionnalisantes Valoridoc auprès des doctorants de l Université Joseph Fourier (www.valoridoc.net). i-mag 43, juin 2009 \n16 Le dossier [Green IT] Comme pour les performances de consommation d une voiture, il faut comparer des catégories similaires dans des conditions d essais normalisées. C est pourquoi certains résultats annoncés de PUE de 1,2 à 1,3 sont à analyser avec précaution, même s ils vont dans la bonne direction. C est une des raisons d apparition d autres métriques plus avancées. Par exemple, The Green Grid (TGG)  étudie le DCEP (Data Center Energy Productivity) qui intègre, à la notion d efficacité énergétique, celle de productivité de l informatique en faisant référence au caractère plus ou moins essentiel des traitements par kwh d énergie consommée. D autres outils envisagent la comparaison de profils de data centers suivant plusieurs critères (fig. 7). L évolution vers le green data center De nombreuses initiatives ont vu le jour depuis le constat des études de Aux Etats-Unis The Green Grid, fondé en février 2007, est une organisation à but non lucratif regroupant des sociétés informatiques et des domaines liés à l environnement techniques des data centers. Elle agit à court et moyen terme pour définir des recommanda- Fig. 7. Profil d efficacité multicritère d un data center. tions et des bonnes pratiques pour la conception et l exploitation des centres. En Europe, le Joint Research Center (JRC) de la commission Européenne sur l énergie élabore un CoC (Code of Conduct - Code de bonne conduite) pour les data centers. Ces deux initiatives majeures se conjuguent avec l évolution de la normalisation des équipements. Toutefois, à terme, en l absence des améliorations escomptées malgré les accompagnements (ex : recommandations de TGG ou du CoC) et des mesures incitatives (ex : labels pour les centres réalisant des améliorations), une réglementation assortie de pénalités pourrait être imposée. Toutes ces évolutions supposent la mise en place d un minimum de moyens de mesures et une gestion technique des informations pouvant agir à l interface entre IT et équipements techniques. Fig 8. Consommation typique d un data center de 1 MW pour 300 m2 sur 10 ans kwh d électricité m3 d eau 65 tonnes de cuivre 9 tonnes de plomb 15 tonnes de plastique 33 tonnes d alluminium 5 tonnes de soudure 168 tonnes d acier kwh d énergie primaire \n17 Fig 9. Le Green data center devra prendre en compte l ensemble du cycle de vie du centre et pas seulement la phase exploitation. C est pourquoi, les principaux constructeurs informatiques, associés à des partenaires de la distribution électrique et de la climatisation/froid déploient leurs efforts vers un concept de Green Data Center intégrant les éléments précédents. Toutefois, à moyen terme ces réflexions devront intégrer l Analyse du Cycle de Vie des centres (ACV) pour répondre aux objectifs environnementaux définis au début. En effet, l impact environnemental des data centers ne concerne pas que l aspect consommation électrique (fig. 8). L empreinte carbone des data centers devra être mesurée sur l ensemble du cycle et non plus seulement à l étape d exploitation (fig. 9). L analyse devra intégrer les matières premières, la conception, la fabrication, le transport et l installation, l exploitation, la maintenance, le recyclage en fin de vie. C est ainsi que le Green data center rejoindra le Green IT dans l optique d une «low carbon economy» et le concept de «cradle to cradle» prônant le recyclage complet de l activité humaine.  Rapport de l EPA (Environmental Protection Agency) et rapport du programme Energy Star  de 2006 valeurs mises à jour pour 2008 en fonction de plusieurs estimations.  Etude «Efficient servers survey «pour le programme «Intelligent Energy Europe» et «Code de Conduite des data centers» du JRC (Joint Research Center) de la Commission européenne.  Incluant le rapport de l EPA, l étude Efficient servers, le rapport Green Grid baseline study et d autres études du Gartners group, JRC, AFCOM s Data Center Institute, etc.  Energy star est un programme de partenariat volontaire entre gouvernement et industrie dont le but est d aider les sociétés et les personnes à faire des choix permettant d économiser de l argent tout en contribuant à la préservation de l environnement.  Code de Conduite des Data Centers : en préparation par le Joint Research Center (JRC) de la commission européenne sur l énergie.  The Green Grid (TGG) : Consortium d utilisateurs et de fabricants de matériels IT et autres équipements utilisés dans les Data Centerst, ayant pour but d améliorer l efficacité énergétique des centres par celle des équipements IT, de distribution électrique et de climatisation et des méthodologie de mesure et d amélioration. i-mag 43, juin 2009 \n18 Le dossier [Green IT] Le Green Cloud Christophe HIVERT La virtualisation est sans conteste la technologie qui a le plus radicalement transformé le paysage informatique et notre approche de l informatique. Avant la virtualisation, chaque serveur était généralement dédié à un service ou une application spécifique, tel qu un serveur de messagerie, ou un serveur web. Si on regarde l utilisation du serveur de messagerie, son utilisation va varier considérablement au cours de la journée. Par exemple, de vingt heures à huit heures du matin, ce serveur ne sera utilisé qu à dix ou vingt pour cent. Malgré cette sous-utilisation pendant les heures creuses, tous ces serveurs consommeront de l électricité, de l espace, et de l air conditionné. La consommation d énergie est devenue un problème critique pour les sociétés informatiques, quel qu en soit l objectif : réduire leurs coûts, préserver l environnement ou assurer le fonctionnement du datacenter. Aux États- Unis uniquement, les datacenters ont consommé, en 2006, l équivalent de 4,5 milliards de dollars d électricité. L analyste industriel Gartner estime qu au cours des 5 prochaines années, la plupart des datacenters dépenseront autant en énergie (alimentation et refroidissement) qu en infrastructure matérielle. Au départ, la virtualisation. La virtualisation permet de transformer du matériel en logiciel. VMware, société implantée au cœur de la Silicon Valley, en Californie, est un leader en matière de virtualisation. Son logiciel phare, VMware vsphere permet de transformer ou virtualiser les ressources matérielles d un ordinateur x86 (le processeur, la RAM, le disque dur et le contrôleur réseau) afin de créer une machine virtuelle entièrement fonctionnelle capable d exécuter son propre système d exploitation et ses propres applications comme un véritable ordinateur. (Figure 1) Plusieurs machines virtuelles partagent des ressources matérielles sans Fig 1. interférer entre elles, ce qui permet d exécuter en toute sécurité plusieurs systèmes d exploitation et applications en simultané sur un seul ordinateur. L approche adoptée par VMware pour la virtualisation consiste à insérer une fine couche de logiciel directement sur le matériel informatique ou sur un système d exploitation hôte. Cette couche logicielle crée des machines virtuelles et contient un moniteur de machine virtuelle ou «hyperviseur» qui alloue les ressources matérielles de façon dynamique et transparente, ce qui fait que plusieurs systèmes d exploitation sont en mesure de fonctionner simultanément sur un seul ordinateur physique sans même le savoir. Migrer ses machines virtuelles sans interruption de service Une fois que les applications sont déployées dans cet environnement virtuel, on obtient la flexibilité propre aux logiciels : une couche d abstraction au dessus de l infrastructure matérielle. VMotion, une technologie développée par VMware, exploite cette abstraction, par la virtualisation des ressources de stockage et des réseaux pour déplacer une machine virtuelle, en cours d exécution, d un serveur vers un autre (Figure 2). L état complet d une machine virtuelle est encapsulé dans des fichiers stockés sur une ressource de stockage partagée et le système de fichiers en cluster VMFS (VMware File System) permet aux systèmes hôtes source et cible d accéder simultanément à ces fichiers de la machine virtuelle. L état de la mémoire active et d exécution d une machine virtuelle peut ensuite être rapidement transmis via un réseau haut débit. Étant donné que le réseau est également virtualisé, la machine virtuelle conserve son identité réseau et ses connexions, garantissant une migration transparente. Aujourd hui, la plupart des serveurs et des postes de travail ne sont utilisés qu entre 8 et 15 % lorsqu ils sont allumés. Pourtant, la plupart des équipements x86 consomment entre 60 et 90 % de l alimentation d une charge normale, même lorsqu ils sont inactifs. Une allocation des ressources à la demande Une autre technologie développée par VMware, DRS, ou Distributed Resource Scheduling, surveille en continu l utilisation des ressources, et migre les machines virtuelles d un serveur hôte à un autre en fonction de règles prédéfinies (des règles d allocation de RAM et de CPU), qui reflètent les besoins et l évolution des priorités. Si une application utilise beaucoup de ressources, VMware DRS va déplacer la machine virtuelle vers un serveur sous-utilisé, réduisant la charge sur le serveur physique. Cette même technologie peut également décider de mettre sous tension des ser- \n19 veurs en standby, pour répondre à ce pic de consommation de ressources, une fonction appelée DPM, ou Distributed Power Management. Les clients utilisant ce produit peuvent réduire les coûts liés à la consommation d énergie de près de 80 à 90 %. Aujourd hui, la plupart des serveurs et des postes de travail ne sont utilisés qu entre 8 et 15 % lorsqu ils sont allumés. Pourtant, la plupart des équipements x86 consomment entre 60 et 90 % de l alimentation d une charge normale, même lorsqu ils sont inactifs. La virtualisation VMware offre des fonctions avancées de gestion de la mémoire et des ressources. Celles-ci permettent des taux de consolidation de 15:1 ou plus, c est-à-dire 15 machines virtuelles pour chaque serveur physique, ce qui augmente l utilisation du matériel de près de 85 %. Grâce à la virtualisation, les clients peuvent ainsi réduire considérablement leur consommation d énergie sans compromettre leur fiabilité ni leurs niveaux de service. Fig 2. Le futur : le cloud computing L ensemble de ces technologies autour de la virtualisation convergent vers un idéal depuis longtemps imaginé par l IT: un datacenter automatique, qui peut s adapter à la demande de manière élastique et transparente. C est Amazon, le géant du commerce électronique, qui a le premier présenté ce concept sous la forme d un produit: Amazon EC2, ou Elastic Cloud Computing. Au delà de l expression à la mode «cloud computing», souvent utilisée pour désigner ce datacenter, le produit d Amazon apparu en 2006 apporte une valeur ajoutée conséquente : il permet d externaliser le datacenter en louant des serveurs virtuels à l heure à ses clients. Les entreprises peuvent louer plusieurs centaines de serveurs pour quelques heures, quelques jours, pour répondre à un pic de consommation de ressources, et rendre ces ressources lorsque la demande diminue. VMware, Google, Yahoo, Microsoft, investissent lourdement dans ces technologies pour rivaliser avec Amazon. Il reste maintenant à savoir si ce «green cloud» peut tenir ses promesses en matière de qualité de service, et d économie d échelle. Christophe HIVERT Ensimag 2006 Ingénieur logiciel, VMware. Après une année d échange dans l université de Calgary, au Canada, il travaille dans le domaine des moteurs de recherche et du data mining dans une startup de la Silicon Valley. Il rejoint VMware en 2007, et travaille maintenant dans le département R&D Cloud Computing à VMware, à Palo Alto, en Californie. i-mag 43, juin 2009 \n20 Le dossier [Green IT] «Green IT» et réseaux d entreprises Bruno Hareng Lorsque l on parle de «Green IT», on pense à la consommation des PCs, des serveurs, et des zones de stockage mais moins à celle du réseau qui interconnecte le tout. Or le réseau a aussi sa part de responsabilité à l effort collectif de fourniture de matériel informatique respectueux de l environnement. Ceci pour trois raisons : 1. Un commutateur réseau est un matériel consommant et dissipant de l énergie électrique 2. Il est lui-même un fournisseur d énergie électrique. En effet, le Power over Ethernet (ou PoE ou norme IEEE 802.3af) permet de faire passer une tension de 48 V sur un câble réseau en cuivre jusqu`à une puissance de 15W afin d alimenter un poste de téléphone, une caméra, une borne Wifi et autre dispositifs à faible consommation qui se connecte au réseau. 3.Enfin, le réseau est le point d interconnexion de l ensemble du système informatique. Bien sûr, au-delà de la consommation, ce matériel doit offrir l ensemble des aspects du cycle du matériel «Green» : Design du produit pour le recyclage (RoHS, WEE) et l économie durable, Achat responsable, Logistique et emballage, Récupération et recyclage du matériel obsolète Un exemple de design pour l économie durable est la qualité des produits. Un produit qui ne tombe pas en panne est une source de gain en transport de matière et personne pour remplacer le produit défectueux. En tant que matériel consommant et dissipant de l énergie électrique, la consommation de l ensemble des matériels réseaux représente de 5% dans un espace de bureautique à 10% de la Dans le cadre des salles de traitement informatiques, l optimisation du refroidissement est un axe important de gain de consommation électrique qui demande du matériel réseau spécifique. En effet, pour un mètre carré investit en matériel dans une salle de traitement, il faut investir un autre mètre carré pour les installations électriques et de refroidissement.


La Cigale à Nantes: 14 expériences et 36 photos\n36 photos de La Cigale\nhttp://www.lacigale.com Site web\n4, Place Graslin, Nantes, Francia Adresse\n14 avis sur La Cigale\nQui ne connait pas ce restaurant à Nantes ?\nLa brasserie la Cigale est sans nul doute la plus connue de Nantes ! Charmant endroit pour se retrouver entre amis, en famille ou encore en amoureux, elle ouvre ses portes très tôt et les referme tard le soir, vous pouvez donc en profiter du matin au soir ! Et même le dimanche soir vous pouvez déguster le menu (qui peut faire rire au nom) " en revenant de chez belle maman" avec des huîtres, une crème brûlée et un bon verre de vin blanc !\nLe restaurant se trouve sur la célèbre place Graslin, idéal donc avant ou après un spectacle au théâtre. Il fut construit en 1895 et est classé monument historique depuis une cinquantaine d'années maintenant. La philosophie de cette brasserie française reconnue est simple : gentillesse, fraîcheur et qualité ! Et c'est tout à fait ce qu'on retrouve dans notre assiette au moment du repas.\nLa plus célèbre brasserie nantaise\nLa Cigale est un restaurant nantais qui se trouve dans le centre-ville juste en face du théâtre Graslin. Cet établissement est l'une des plus anciennes adresses de la cité ligérienne puisqu'il a été ouvert en 1895. Le bâtiment de style art nouveau a été dessiné sur les plans de l'architecte Emilie Libaudière et elle été fréquentée par les artistes du théâtre Graslin.\nLa Cigale propose aujourd'hui une cuisine traditionnelle française tout au cours de la journée du petit déjeuner au dîner. Malgré le standing de l'établissement, les prix restent raisonnables avec un menu entrée/plat/dessert à 17.50€.\nLa Cigale de Nantes est une véritable institution de la ville. Cette brasserie qui a plus de cent ans se distingue par la richesse de son héritage que sont les ornements sur les murs, les fresques qui montent jusqu'au plafond, les dorures des angles de la batisse. Les plats proposés sont des spécialités locales mais également de la cuisine raffinée. On dit d’ailleurs que les plats sont succulents toute l'année. Les prix pour la qualité des produits proposés et le cadre magnifique de cette institution sont tout à fait raisonnables.\nLa Cigale est un restaurant à ne pas ...\nLa Cigale est un restaurant à ne pas manquer si vous venez sur Nantes. C’est un architecte céramiste nantais, Émile Libaudière qui fut chargé de décorer la Cigale, à la fin du 19ème siècle, ce qu’il fit à merveille : ce restaurant est un musée à lui seul ! Le décor de la Cigale impressionne par sa profusion de sculptures, de frises, de céramiques et de couleurs flamboyantes qui témoignent de l’époque de l’Art nouveau tout en respectant le style brasserie du 19ème siècle.\nLa Cigale est ouverte toute la journée, on peut venir y prendre de copieux petits déjeuners, s’y arrêter pour déjeuner, s’y détendre à l’heure du thé ou se faire plaisir pour dîner… J’apprécie particulièrement le petit déjeuner où l’on trouve en éventail de choix de thé, de viennoiseries, de confitures… qui donnent l’eau à la bouche.\nLa brasserie incontournable de Nantes\nLa Cigale est tout un emblème. Chic, ambiance parisienne des années 20, serveurs aux costumes d'antan. La Cigale est la brasserie typique pour se poser après une visite de la ville. Au menu, crêpes, cafés, viennoiseries de goûts. Un délice. Seul bémol : le prix. Attention aux petites bourses. Mais comment résister au charme de cette petite cigale qui orne les tables.\nLe cadre de ce restaurant est vraiment...\nLe cadre de ce restaurant est vraiment magnifique : Décor somptueux, et vue magnifique sur la place Gralin, surtout en soirée, lorsque l'Opéra, qui lui fait face, est illuminé.\nNéanmoins, les serveurs vous toisent si vous n'êtes pas en cravate, et leur façon de vous servir, ou même de vous dire bonjour, est différente... Le service est cependant rapide.\nCôté assiette, d'autres restaurants nantais moins chers sont bien meilleurs. Leur macarons sont cependant excellents.\nVous paierez le décor et le lieu plus que votre repas, mais c'est un lieu emblématique de Nantes qu'il\nlistes et lieux en rapport avec La Cigale\nInformation La Cigale\nLiens de La Cigale\nPhotos de La Cigale Comment se rendre à La Cigale Hôtels près de La Cigale Restaurants Nantes


Colloque – Dons, Pots-de-vin et corruption Bourgogne, France, Empire (XIIIe- XVIe siècle) | RMBLF.be\n← Appel à contribution – 98th Annual Meeting of the Medieval Academy of America\nColloque – De Tours 1500 au portail ARVIVA : 10 ans de recherche et de développements numériques sur l’image en Val de Loire à la Renaissance →\n« Il n’est plus question aujourd’hui de penser l’État sans son corollaire de bons et de mauvais cadeaux. La question étant de savoir où s’arrête la libéralité et où commence la corruption ». C’est en ces termes qu’Élodie Lecuppre-Desjardin, dans un article de 2018, souligne la place centrale occupée par « l’économie du don » dans les pratiques gouvernementales des sociétés de la fin du Moyen Âge, mais aussi les enjeux et les difficultés que recouvre sa définition.\nLes occasions de donner et de recevoir étaient effectivement nombreuses dans les sociétés anciennes. Depuis l’ouvrage pionnier de Marcel Mauss, Essai sur le don (1925), les travaux historiques n’ont pas manqué de souligner l’importance et la vigueur de ces pratiques au sein des liens sociaux qui unissaient les individus entre eux ou vis-à-vis d’une autorité, qu’elle soit politique, religieuse, morale, etc. Qu’ils agissent de manière directe, par leurs formes par exemple, ou de manière indirecte, par la communication symbolique qui se déploie au moment de la transaction, les dons sont omniprésents dans les sphères décisionnelles des sociétés médiévales. En outre, les travaux récents, à travers le dépassement de la rupture entre un Moyen Âge dominé par l’économie du don et une modernité marquée par la domination du système numéraire, ont démontré la pertinence des gratifications comme clef de voûte d’un réseau d’obligations réciproques, liant les hommes entre eux dans le cadre d’une « économie de la faveur ». Utiliser ce paradigme anthropologique offre donc un prisme privilégié pour observer ces pratiques mais soulève encore de nombreuses problématiques. Ces thématiques mettent en évidence de multiples questions : comment caractériser ces pratiques et déterminer leur place dans la pensée politique médiévale ? Quels rôles jouaient-elles dans la circulation des richesses et des hommes ? Quelle place tenait cette « économie de la faveur » dans les gouvernements médiévaux – ecclésiastiques, royaux, princiers, seigneuriaux ou urbains – et leur système de représentation ? Au-delà du numéraire, quels étaient les objets qui pouvaient être offerts et dans quelles perspectives ? Comment ces pratiques étaient-elles perçues, appréciées voire condamnées par les contemporains ?\nMots d’accueil (10h)\nDavid Bardey (ATER en histoire médiévale – Université de Franche-Comté) Baptiste Rameau (Doctorant – Université de Bourgogne)\nL’affaire Thomas du Bois. Le comte de Blois face à son serviteur corrompu (fin XIIIe siècle)\nLa chasse aux pots-de-vin ou l’idéal du bon office. Les châtelains savoyards sous le regard du prince (XIVe- XVe siècles)\nGenre et géographie des dons au Moyen Âge : leurs pratiques par les couples princiers du duché de Bourgogne et de Bourbon (XIVe–XVIe siècle)\nParis vaut bien quelques dons ? Jean sans Peur, Philippe le Bon et leurs réseaux parisiens au temps de la guerre civile (1407-1435)\nLes dons dans les villes ligériennes au début du r gne de Louis XI (1461- 1469) : une pratique de gouvernement et de communication politique\nPartager les dépouilles du vaincu ? Les aliénations royales du duché de Bourgogne et leur devenir (1477-1530)\n7 juin 2022, MSH de Dijon\nInscription pour participation à distance: david.bardey@univ-fcomte.fr ou baptiste.rameau@u-bourgogne.fr


La grande transformation selon Karl Polanyi | 1000 idées de culture générale\nLa grande transformation selon Karl Polanyi\nLa grande transformation a remis en cause la civilisation du XIXe siècle. Dans La Grande Transformation, Karl Polanyi étudie les ressorts de la fin de la « paix de cent ans » (1815-1914) pendant laquelle la relative harmonie des civilisations occidentales reposait sur l’équilibre des puissances, l’étalon-or, le marché autorégulateur et l’État libéral. Les décennies consécutives à la Première Guerre mondiale ont précipité la décadence de l’économie de marché, ou la « grande transformation ».\nLa grande transformation révèle la dimension artificielle du marché autorégulateur. Karl Polanyi affirme que l’économie de marché n’est pas inscrite dans la nature humaine, car elle a été construite au cours de l’histoire des sociétés et elle n’a été identifiée comme un phénomène que depuis le début du XIXe siècle. En réalité, le marché a été abusivement confondu avec le commerce, alors qu’il ne constitue qu’une forme de commerce parmi d’autres – comme la réciprocité (dans le don), la redistribution (par un centre de production), ou l’administration domestique (comme dans les économies autarciques) qui ont prévalu en Europe jusqu’à la fin du Moyen-Âge. Karl Polanyi montre ainsi que « le marché généralisé n’a pas existé en tous lieux et à toutes époques » (La Grande Transformation). D’un point de vue historique, il n’apparaît pas du tout comme l’aboutissement naturel des commerces locaux, intérieurs ou extérieurs. D’un point de vue anthropologique, l’homme n’a pas été de tout temps caractérisé par un penchant à l’échange – l’image de l’homo œconomicus est née du travail idéologique d’une classe de commerçants soutenue par l’État. Pour Karl Polanyi, dans les faits, l’économie a toujours été « encastrée » dans la société, au sens où les relations matérielles étaient subordonnées aux relations humaines. Le désencastrement s’est produit lorsque toutes les marchandises – et notamment le travail, la terre et la monnaie – ont été soumises à la logique marchande.\nKarl Polanyi décrit comment la grande transformation a renversé l’économie de marché\nLa grande transformation résulte de la réaction de la société aux lois du marché. Karl Polanyi décrit comment l’extension du marché s’est accompagnée d’un contre-mouvement visant à la limiter. Si cette réaction était plutôt le fait de certaines classes sociales (notamment les propriétaires terriens et les travailleurs), les libéraux y ont paradoxalement eux-mêmes contribué dans une certaine mesure, à la fois pour assurer le libre fonctionnement du marché et sauver celui-ci de ses propres excès. Les principaux risques inhérents à la libération du marché sont par exemple la baisse des prix agricoles par le libre-échange ; plus généralement, la concurrence étrangère, la volatilité des prix et de la monnaie. Cependant, la progression du marché a surtout constitué un choc culturel. « [L’utopie du marché] ne pouvait exister de façon suivie, écrit Karl Polanyi, sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société, sans détruire l’homme et sans transformer son milieu en désert » (La Grande Transformation). En laissant les travailleurs dans la précarité, le marché autorégulateur a compromis la dimension humaine de la société ; c’est pourquoi ce sont les classes moyennes et les aristocrates paternalistes – et non pas la classe ouvrière – qui ont agi en faveur de la réglementation. Karl Polanyi émet donc l’hypothèse que ce sont les mouvements de protection sociale et territoriale, plutôt que le marché, qui sont les émanations spontanées de la population.\nLa grande transformation doit aboutir à la fin de l’économie libérale. Karl Polanyi décrit comment les excès de celle-ci ont donné suffisamment d’ampleur à ses contre-mouvements pour causer l’effondrement du modèle qui s’était imposé au XIXe siècle. Cette évolution a détruit l’équilibre international en renversant de nombreux régimes démocratiques nationaux et en engendrant les deux guerres mondiales. L’historien considère que la crise de 1929 est le point de basculement dans la grande transformation que constitue la mort du libéralisme. Sur le plan économique, l’intervention de l’État était désormais indispensable pour remédier aux dérèglements du marché et le rétablir dans son équilibre initial. « Peut-on, s’interroge Karl Polanyi, construire une société industrielle en dehors de l’institution du marché ? C’est possible, en mettant le travail, la terre et la monnaie hors marché, i.e. en fixant leur valeur par des mécanismes de négociation entre les partenaires sociaux et l’État, en dehors des mécanismes de marché. » (La Grande Transformation). Dans cette perspective, les totalitarismes fascistes et communistes se comprennent comme des projets volontaristes pour réencastrer l’économie dans la société. Ils n’étaient donc pas des manifestations fortuites, mais constituaient des solutions adaptées aux besoins de situations objectives. En particulier, Karl Polanyi explique l’avènement du fascisme par la nécessité, dans une crise générale, de conserver le capitalisme et l’ordre social tout en renonçant à l’utopie du marché autorégulateur, et plus fondamentalement à la liberté.


Cheesecake estragon et échalote - LE GRAND PASTIS\nVotre marché pour 4 personnes : 6 Carré Frais (150 g) ; 155 g de crackers salés (type TUC) ; 125 g de faisselle ; 2 œufs entiers ; 2 échalotes ; 3 brins d’estragon haché ; 1 cuillerée à soupe de farine ; 75 g de beurre, + un peu pour le moule ; quelques lamelles de jambon de pays ; poivre du moulin.\nOn y va : préparation de la base biscuitée, préchauffez le four à 160 °C (th 5/6). Écrasez les crackers dans un bol. Faites fondre le beurre dans une casserole puis mélangez-le aux miettes de crackers. Étalez le mélange dans le fond d’un moule à manqué préalablement beurré en tassant bien. Réservez au frais. Préparation du cheesecake : dans un saladier, mélangez les Carré Frais avec la faisselle, la farine, les œufs, les fines herbes et les échalotes hachées finement. Versez la préparation dans le moule. Enfournez et faites cuire 45 minutes. Éteignez le four et laissez reposer le cheesecake pendant 1 heure sans ouvrir la porte. Réservez au frais toute une nuit. Démoulez et servez ce cheesecake avec de fines lamelles de jambon de pays.


Grilles et rideaux métalliques : fermetures de haute sécurité sur Richtolsheim ✔\nPortes de garage, porte d’entrée ou autres… utilisez les rideaux métalliques conçus par les serruriers experts à Richtolsheim\nLes rideaux métalliques, que ce soient les rideaux à lames ou les grilles à enroulement, sont non seulement économiques mais aussi simples et ingénieuses. Ces types de fermetures blindées ont prouvé leur efficacité dans leur fonctionnement quotidien depuis déjà longtemps. Les rideaux de fer s’enroulent de façon compacte derrière le linteau. Ainsi, aucun espace n’est perdu sur les côtés comme le plafond. De plus, opter pour les volets roulants métalliques comme ouvertures et fermetures d’un bâtiment permet une meilleure prise en charge de l’assurance en cas de sinistre. Ces rideaux s’adaptent aussi à vos goûts et préférences et peuvent répondre à tous vos besoins. Que vous vivez à Richtolsheim ou dans la région du Bas-Rhin, appelez-les serruriers professionnels pour votre pose de rideaux métalliques.\nLe meilleur rideau métallique sur Richtolsheim pour une protection assurée contre les tentatives d’intrusion\nSerrurier 2 Strasbourg > Rideau Métallique Richtolsheim


L'arbre de Versailles\nJe vous écris en raison de l'arbre de Versailles qui appartenait à ma favorite Marie-Antoinette. Vous savez, la vie a changé et on est en 2005. Justement cet arbre est mort cette année. Il avait 324 ans et il est mort pendant la canicule de 2004. Et dire qu'il avait été planté en 1651. Les gens vont l'exposer au Trianon. J’ai une question à vous poser: Connaissez-vous Jeanne de la Motte-Valois celle qui avait volé le collier de la reine. Pour vous dire je suis arrière-arrière-[...]-petite-fille de Jeanne. Je m'appelle Laura de la Motte-Valois.\nLaura de la Motte Valois\nCitoyenne de la Motte - Valois,\nJe suis très touché par le destin malheureux de cet arbre de votre favorite (dire «ma favorite» d'une reine… les temps ont en effet fabuleusement changé!). Dans ce monde où à chaque instant, des milliers d'innocents périssent sous les coups de l'oppression et de la misère, cette perte ne peut certainement pas passer inaperçue… Mais rien n'est éternel dans ce bas monde, vous le savez.\nQuant à votre aïeule, je ne la connais que de nom, justement à la suite de cette affaire du collier. Elle y avait joué un rôle bien peu attrayant à mon sens. Mais enfin, ce n'est pas de votre faute, on ne choisit pas ses ancêtres…


Météo Bassens demain (33530) - Prévisions météo matin et après-midi - M6 météo\nM6 météo / Météo France / Météo Aquitaine / Météo Gironde / Météo Bassens (33530) / Météo de Demain\nLes prévisions météo heure par heure et jusqu'à 15 jours pour Bassens\nMétéo de demain à Bassens (33530)\nMétéo Bassens demain\nQuel temps fera-t-il demain à Bassens ?\nRecevoir les alertes météo de Bassens par email\nInscrivez-vous pour recevoir la météo et les alertes de Bassens dans votre boîte mail chaque matin.\nQuand partir à Bassens ?\nTendance météo des prochains jours à Bassens\nL'évolution du temps à Bassens cette semaine et la tendance météo du week-end à Bassens. Les températures minimales et maximales sont à titre indicatif. L'indice de confiance est maximum pour la météo à 5 jours. La météo de la fin de semaine peut encore évoluer vers plus de soleil ou plus de pluie.\nTempératures moyennes sur l'année à Bassens\nLe tableau des températures minimales et maximales permet de choisir la meilleure période pour aller à Bassens. Ces données sont des moyennes constatées années après années dans la ville de Bassens.\nJours de pluies et Précipitations mensuelles à Bassens\nLes moyennes des précipitations annuelles à Bassens permettent de se prémunir des surprises du climat local. La barre bleu foncé vous montre le volume de précipitations par mètres carrés à Bassens. La barre bleu clair indique le nombre de jours de pluies par mois à Bassens\nHeures de soleil toute l'année à Bassens\nLe nombre d'heures d'ensoleillement à Bassens varie de mois en mois tout au long de l'année. N'oubliez pas vos lunettes de soleil et un écran de protection solaire adapté aux périodes de fortes chaleurs symbolisées par une barre jaune haute.


Traitement bois et charpente à Villers-les-Pots (21130)\nBesoin d’un expert de traitement du bois à Villers-les-Pots ?\nTraitement charpente à Villers-les-Pots\nPeut-on raisonnablement ignorer une invasion de termites, vrillettes, capricornes, et lyctus à Villers-les-Pots ?\nLes termites, vrillettes, capricornes s'en prennent déjà à vos vêtements ? Ils ne s'arrêteront pas là, à moins que vous soyez suffisamment réactif pour facilement mettre fin à la prolifération à Villers-les-Pots.\nLes capricornes, termites, petites vrillettes, grosses vrillettes, ou lyctus mangent vos meubles de l'intérieur, ce qui leur permettra de prendre tout le temps pour fragiliser l'objet concerné, avant que vous ne puissiez vous en rendre compte à Villers-les-Pots.\nPourquoi faut-il éviter de cohabiter avec des vrillettes à Villers-les-Pots ?\nÀ Villers-les-Pots, les termites, capricornes, petites vrillettes, grosses vrillettes, et lyctus peuvent quelquefois, par leur mode de vie et d'alimentation, mettre la vie des habitants d'une villa en grand risque.\nÀ Villers-les-Pots, les termites peuvent vous obliger à déménager de votre domicile, ce qui constitue une lourde charge qui vous tomberait dessus sans aucun préavis.\nÀ Villers-les-Pots quelles sont les conséquences d'une prolifération de capricornes, vrillettes et termites ?\nSi vous avez des capricornes et termites chez vous, alors il sera impossible de retrouver le bien-être et le confort que votre demeure vous avait toujours procuré auparavant à Villers-les-Pots (21).\nTraitement charpente à Auxonne\nTraitement charpente à Lamarche-sur-Saône\nTraitement charpente à Longchamp\nTraitement charpente à Genlis\nTraitement charpente à Pontailler-sur-Saône\nTraitement charpente à Tart-le-Haut\nTraitement charpente à Brazey-en-Plaine\nTraitement charpente à Saint-Usage\nTraitement charpente à Losne\nTraitement charpente à Aiserey\nTraitement charpente à Saint-Jean-de-Losne\nTraitement charpente à Longecourt-en-Plaine\nTraitement charpente à Thorey-en-Plaine\nTraitement charpente à Rouvres-en-Plaine\nTraitement charpente à Belleneuve\nTraitement charpente à Arc-sur-Tille\nTraitement charpente à Chevigny-Saint-Sauveur\nTraitement charpente à Couternon\nTraitement charpente à Saulon-la-Chapelle\nTraitement charpente à Noiron-sous-Gevrey\nTraitement charpente à Sennecey-lès-Dijon\nTraitement charpente à Neuilly-lès-Dijon\nTraitement charpente à Mirebeau-sur-Bèze\nTraitement charpente à Quetigny\nTraitement charpente à Fénay\nTraitement charpente à Ouges\nTraitement charpente à Longvic\nTraitement charpente à Varois-et-Chaignot\nTraitement charpente à Saint-Apollinaire\nTraitement charpente à Saint-Julien\nTraitement charpente à Ruffey-lès-Echirey\nTraitement charpente à Perrigny-lès-Dijon\nTraitement charpente à Chenôve\nTraitement charpente à Dijon\nTraitement charpente à Couchey\nTraitement charpente à Marsannay-la-Côte\nTraitement charpente à Seurre\nTraitement charpente à Talant\nTraitement charpente à Fontaine-lès-Dijon\nTraitement charpente à Ahuy\nTraitement charpente à Asnières-lès-Dijon\nTraitement charpente à Gevrey-Chambertin\nTraitement charpente à Daix\nTraitement charpente à Hauteville-lès-Dijon\nTraitement charpente à Nuits-Saint-Georges\nTraitement charpente à Plombières-lès-Dijon\nTraitement charpente à Messigny-et-Vantoux\nTraitement charpente à Til-Châtel\nTraitement charpente à Velars-sur-Ouche


Salon De L Auto De Lyon - 28 images - Salon Automobile Lyon 2017 Officiel Auto Mag La, Stand Seat Salon De L Auto De Lyon, Salon De L Auto De Lyon 2015 Demo Finale Drift Julien, 45 Marques Au Salon De L Auto De Lyon, Mercedes Au Salon Auto De Lyon 2009\nBonjour Reader Standguides.club, vous �tes Rechercher Salon De L Auto De Lyon? C est quelques conseils pour vous: une fois que vous discuter de la salle, est en fait temps nous discutons sur les propri�t�s que nous allons donner dans ce post � propos de Salon De L Auto De Lyon. La cl� pour cr�er un facile minimaliste design de maison est de fournir des propri�t�s au go�t.\nSuffisante comprend plusieurs points importants, le nombre de meubles qui est put dans la maison et la taille des meubles put dans la maison. Pour le nombre de meubles, vous devriez acheter assez de meubles sans ajouter de meubles qui n'est pas si important que le stand est trop grand. augmentation Profitez pleinement de la fonction des meubles sans exag�rer sa taille et a effectu� votre Salon De L Auto De Lyon.\nLa couleur a un diff�rent Feeling de sorte que vous pouvez adapter � votre saveur dans la couleur. Pour obtenir une propri�t� dans un simple, simples id�es de conception de maison minimaliste pour Salon De L Auto De Lyon, une propri�t� qui fait une impression minimaliste devient plus souhaitable. Cette propri�t� est une image. Le miroir donn� sont certains d obtenir mieux que la taille devient plus grand.\nPar exemple, vous pouvez enrober la porte avec une image soit la porte de la armoire ou la porte de la maison. La donne une dimension impact sur une maison de sorte que votre maison aura l'air plus spacieuse. Utilisation d un qui a une taille de miroir plus grande, les r�sultats dimensionnels obtenus � partir de la large-Spread de Salon De L Auto De Lyon. De telles impacts fournissent �galement un calmant pour une personne et ne provoquent pas de stress en raison de l'espace �troit bien s�r. Donner une importante assez de miroir dans la chambre d�tendez-vous comme une chambre ou une salle de bains.