La Gaine Technique de Logement: Tout ce que vous devez savoir sur la GTL -\nAccueil OUTILLAGE ET MATERIEL ELECTRIQUE Le matériel de l'installation électrique La Gaine Technique de Logement: Tout ce que vous devez savoir sur...\nLa Gaine Technique de Logement: Tout ce que vous devez savoir sur la GTL\nJ’ai déjà réalisé plusieurs articles sur la GTL (pour Gaine Technique de Logement). Aujourd’hui, et après plusieurs questions, je reviens sur ce sujet qui suscite l’intérêt.\nJ’aborde cet article en parlant tout d’abord de la GTL telle qu’elle est abordée dans la norme NF C 15-100, puis je réponds à une liste de questions qui m’ont été posées.\nLa Gaine Technique de Logement et la norme NF C 15-100:\nEvolution de la norme NF C 15-100:\nLe contenu qui suit est toujours valable pour la GTL. Il faut savoir que depuis le dernier amendement A5 de la norme NF C 15-100 (datant du 27 juin 2015), la GTL est incluse dans un volume plus large, l’ETEL pour Espace Technique Electrique du Logement (voir ici l’article détaillé sur l’ETEL).\nLe panneau de contrôle et les tableaux de répartition et de communication doivent être accessibles et placés dans des locaux non humides et non poussiéreux.\nLe dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 1m et 1.8m du sol fini. Cette hauteur est limitée à 1,30m dans les locaux pour personnes handicapées.\nLes appareils de protection du tableau de répartition électrique sont aussi situés à une hauteur comprise entre 1m et 1,80m . Si la Gaine Technique de Logement est fermée, l’axe de la rangée la plus basse du tableau de répartition électrique devra être à une hauteur minimum de 50cm.\nLa GTL est obligatoire pour tous les locaux d’habitation.\nLa GTL regroupe en un endroit toutes les arrivées des réseaux de puissance et de communication de l’installation électrique.\nLa GTL doit permettre des extensions d’installation facilement.\nEn rénovation, la gaine technique de logement n’est exigée que dans le cas d’un rénovation totale avec redistribution des cloisons.\nLa gaine technique de logement est exclusivement réservée aux matériels électriques et électroniques de l’installation.\nEmplacement de la GTL:\nLa GTL est située:\nSoit à l’intérieur du logement, à proximité d’une entrée principale ou entrée annexe.\nSoit dans un garage ou local annexe.\nSi la Gaine Technique de logement contient le disjoncteur de branchement (AGCP) elle doit être accessible directement depuis l’intérieur du logement.\nLa GTL ne doit pas être située dans l’axe des poutres pour ne pas gêner les évacuations des départs et arrivées vers le haut ou le bas.\nContenu de la gaine technique G.T.L:\nLa GTL doit contenir:\nLe panneau de contrôle si il est situé à l’intérieur du logement.\nLe tableau de répartition électrique principal.\nLe tableau de communication.\nDeux socles de prises de courant 16A (2P + T).\nLes applications de communication lorsqu’elles sont prévues (TV, internet…).\nElle peut aussi inclure les équipements de domotique ainsi que les protections anti-intrusion.\nLa GTL peut inclure tous les réseaux électriques et domotiques de la maison, comme sur cet exemple\nRéalisation de la GTL:\nLa GTL peut être réalisée dans les matériaux autorisés pour les locaux d’habitation (en bois, en PVC, maçonnée…).\nL’épaisseur des parois de la GTL doit être suffisante pour permettre la fixation de tout le matériel.\nLes parois internes de la GTL doivent être planes, sans décrochement et sans obstacle, et sans rugosité importante.\nLa GTL peut être préfabriquée.\nLa GTL a les dimensions intérieures minimales suivantes:\nLargeur : 600 mm (450mm pour les logements de surface inférieure ou égale à 35m²).\nProfondeur : 200 mm (150mm pour les logements de surface inférieure ou égale à 35m²).\nHauteur : Toute le hauteur du sol au plafond.\nLes dimensions de la gaine technique de logement doivent être respectées sur toute la hauteur.\nLa GTL peut être en encastrée, semi-encastrée ou en saillie.\nOrganisation de la Gaine technique de logement:\nLa position des éléments de la GTL est libre, mais doit respecter les règles suivantes:\nDans le cas ou le panneau de contrôle est inclus dans la GTL (le panneau de contrôle contient le disjoncteur de branchement ou AGCP et le compteur électrique), les bornes du disjoncteur de branchement et du compteur électrique doivent être accessibles sans démonter le panneau de contrôle, et si il existe un capot de protection, il doit être démontable.\nLe retrait de la platine de branchement soit possible sans démonter le tableau de répartition.\nLa distance entre les bornes du compteur d’électricité et le tableau de répartition soit d’au moins 3cm si la paroi du tableau de répartition est en matière isolante, et de 8cm si la paroi du tableau de répartition est en matière non isolante.\nLa distance entre le compteur d’électricité et les parois de la GTL doit être d’au moins 3cm si la paroi de la GTL est en matière isolante, et de 8cm si la paroi de la GTL est en matière non isolante.\nSi le panneau de contrôle fait partie d’une GTL préfabriquée, il est autorisé d’avoir quelques pièces à démonter pour avoir accès aux appareils, mais ce démontage doit pouvoir être rapide et identifiable facilement.\nLa liaison barrette de terre du tableau de répartition et barrette de terre du tableau de communication doit être aussi courte que possible (inférieure à 50cm et de section minimale de 6mm²).\nLes équipements de communication (TV satellite..) sont implantés en dessous de 1.10m ou au dessus de 1,80m avec une réservation de 35cm en largeur et 18 cm en profondeur.\nLes réseaux de puissance et de communication doivent circuler dans des compartiments de goulottes distincts. Les croisements de ces réseaux doivent être éviter (il sont réalisés à 90° et sans boucle)\nL’éloignement entre les contacteurs du tableau de répartition électrique, et le tableau de communication doit être maximum pour éviter les perturbations.\nLa fermeture de l’accès à la gaine technique de logement par une clé est interdite.\nQuel matériel acheter pour votre GTL?\nSi vous souhaiter réaliser votre GTL en saillie, il existe des solutions solutions toutes faites dans le commerce.\nEn grande surface de bricolage, les prix sont dissuasifs (plus de 250 euros chez Leroy Merlin pour une GTL Legrand).\nSur le net, vous pouvez trouver des tarifs très intéressant (2 fois moins cher) pour des modèles permettant de réaliser la GTL en saillie.\nIl faut bien veiller à commander une goulotte GTL ocmplète (certains modèles sont vendu sans le couvercle)\nLe meilleur tarif que j’ai pu trouvé est chez ici chez Domomat avec une goulotte GTL complète Schneider à 101 euros.\nUne autre référence de marque Legrand est disponible ici chez Amazon.\nLes questions / réponses les plus fréquentes:\nEst ce que je peux faire passer une canalisation d’eau à travers la GTL?\nLa GTL est réservée exclusivement au matériel électrique. SI vous avez à faire passer une tuyauterie, il faut impérativement éviter de croiser la gaine technique.\nJ’ai un logement de 29m², est ce que je suis obligé d’avoir une gaine technique avec les dimensions Largeur x Profondeur de 600mm x 200mm?\nLe logement fait moins de 35 m² vous pouvez réduire l’encombrement de la gaine technique de logement à 450mm pour la largeur et à 150mm pour la profondeur. En revanche, la hauteur doit être du sol fini au plafond dans tous les cas.\nJe souhaite réaliser la rénovation de mon installation électrique, sans changer le disjoncteur de branchement ni déplacer le compteur électrique, est ce que la GTL est obligatoire?\nLa GTL n’est pas obligatoire dans votre cas.\nSi vous aviez réalisé une rénovation totale, avec déplacement du compteur électrique et du disjoncteur de branchement, l’installation d’une GTL est préconisée.\nJ’ai installé une Gaine technique pour mon logement (construction neuve), et je souhaite installer le tableau de communication à coté de la GTL, est ce que c’est possible?\nLe tableau de communication doit faire parti de la GTL (norme NF C 15-100). D’autre part, la longueur de la liaison entre la barrette de terre du tableau de répartition et la barrette de terre du tableau de communication doit être au maximum de 50cm.\nLe tableau de communication est inclus dans le volume de la GTL\nJ’ai acheté une maison, et le tableau électrique est situé dans les WC. Je souhaite rénover l’installation électrique et poser une GTL, est ce que j’ai le droit de poser une Gaine Technique de Logement dans le WC?\nLa norme NF C 15-100 interdit le positionnement de la GTL dans les pièces humides et poussiéreuses. Le WC, bien qu’il comporte un point d’eau, n’est pas une pièce considérée comme “humide”.\nPour ma part, je vous conseille, vu que vous rénovez votre installation électrique, de déplacer le tableau de répartition dans une pièce plus accessible.\nLa GTL peut alors trouver un nouvel emplacement et se positionner dans l’entrée.\nPour résumer la GTL dans le WC n’est donc pas interdite, mais déconseillée.(Par contre, vous avez le droit d’installer une boite de dérivation dans les WC, j’aborde le sujet dans cet article).\naurelien 27 août 2012 At 22 h 40 min\ntout d’abord merci pour tes ces infos précieuses et pour le site agréable à visiter.\nJe rénove mon appartement et vais changer le tableau de répartition, sans toucher au compteur situer au dessus. Je ne peux pas installer le tableau à côté du compteur par manque de place.\nJe compte passer les gaines (provenant du plafond) sur le côté du compteur pour se raccorder sur le tableau en dessous. D’après ce qui est écrit dessus, on peut réaliser soi même une gaine technique (autre que préfabriquée).\nJe pense réaliser un coffrage en bois aux dimensions prescrites. Pour les gaines passant sur le côté du compteur, dois-je les obturer ou puis-je les laisser apparentes? (visibles lors de l’ouverture la porte du coffret).\nGuillaume D 28 août 2012 At 20 h 41 min\nVous pouvez laisser vos gaines apparentes sans aucun problème.\nLASKA FLORIAN 17 avril 2016 At 17 h 40 min\nTout d’abord merci pour ce site et vos explication très claires .\nJe voudrais savoir si je peut installer mon tableau électrique dans un même espace que ma chaudière au gaz .Dans ce local il auras la machine a laver et le compteur d’eau.\nLe local est ventile , et l’espace vide pour installer le tableau électriques est de 50 cm .\nGuillaume 18 avril 2016 At 15 h 39 min\nJe vous invite tout d’abord à lire mon article en suivant ce lien sur L’ETEL: c’est le nouvel espace qui régit les règles d’installation et vous pourrez y trouver toutes les informations pour positionner votre tableau électrique à proximité de votre chaudière\ngilles L 28 août 2012 At 13 h 55 min\nlors d’une rénovation totale de l’installation électrique, peut-on diviser sa GTL en deux avec un tableau pour le rez de chaussée et un tableau pour l’étage?\nGuillaume D 28 août 2012 At 20 h 38 min\nVous pouvez très bien séparer comme vous le souhaitez, afin d’avoir deux tableaux séparés.\nGael 2 février 2014 At 11 h 52 min\nCeci est-il également valable pour une construction neuve? Dans ce cas, le second tableau divisionnaire doit-il également être intégré dans une GTL, même si elle ne comportera ni tableau de communication, ni panneau de contrôle?\nGuillaume Denis 3 février 2014 At 10 h 29 min\nBien qu’un tableau divisionnaire ne soit pas inclus dans la GTL, il faut prévoir le même volume dans lequel ne doivent passer que les réseaux électriques,\nseb 31 août 2012 At 16 h 59 min\nTout d’abord félicitation pour votre site, clair, simple et précis !\nSur construction neuve, j’ai un garage en annexe sur lequel je vais installer un mini compteur annexe relié au compteur principal de la maison, dois-je mettre également une GTL ?\nGuillaume D 2 septembre 2012 At 9 h 25 min\nUne simple goulotte (en haut ou en bas selon votre distribution) suffira.\npalermo 31 août 2012 At 19 h 22 min\nje construis un chalet et je voudrai savoir si je peux fixer la gtl avec le compteur edf sur une cloison en panneaux osb 3\nGuillaume D 2 septembre 2012 At 9 h 36 min\nPas de souci à ce niveau, bonne réalisation!\nStf L 24 septembre 2012 At 13 h 17 min\nj’ai acheté un appartement et j’aimerai savoir si il m’est possible de déplacer la gaine technique qui se trouve sur un mur que j’aimerai cassé et la mettre ailleur??\nGuillaume D 24 septembre 2012 At 19 h 05 min\nAucun problème, vous pouvez déplacer votre GTL tant que vous respectez les prescriptions de la norme.\ncarle 9 octobre 2012 At 22 h 35 min\nbonjour, je refais completement l installation electrique de ma maison. Sachant que le compteur et dijoncteur d abonne se trouvent dans le halle d entree, ai-je le droit de tirer un cablejusque mon garage pour y mettre la gtl avec le tableau de repartition? compteur et gtl serait alors dans deux pieces opposes.\nGuillaume D 21 octobre 2012 At 9 h 12 min\nVotre solution est possible, dans la mesure ou vous pouvez accéder au tableau de répartition électrique directement depuis l’habitation (sans passer par l’extérieur)\nALAIN 19 octobre 2013 At 16 h 53 min\nJe rencontre la même situation en rénovation. Le compteur est à un endroit et le tableau de répartition (d’époque)a un autre. Donc, soit je place la GTL à côté du compteur ce qui ne m’arrange pas soit je place la GTL à l’emplacement actuel du tableau de répartition (plus simple pour faire le transfert des lignes).\nIl est dit dans la 15-100 que si le panneau de commande est situé dans la maison, il doit se trouver dans la GTL. Le fait qu’en rénov on fait un peu ce que l’on veut (si j’ai bien compris).\nCependant si on veut se rapprocher de la norme ne faut-il pas respecter cette règle ne serait-ce que pour ne pas avoir d’ennuis par la suite (revente par ex ou si on veut un Consuel).\nQuel serait votre conseil?.\nPar ailleurs dans le cas d’installation neuve pourrait-on séparer le compteur et le disjoncteur du tableau de répartition.\nGuillaume Denis 24 octobre 2013 At 10 h 28 min\nLe panneau de contrôle doit effectivement dans la mesure du possible se trouver dans la GTL. Je dis effectivement, car c’est quasiment au bon vouloir d’EDF pour le point de pénétration dans l’habitation. Si ce fameux point de pénétration ne se situe pas à l’endroit ou est prévu la GTL (qui doit être un endroit avant tout normé mais aussi réfléchi de façon à distribuer les réseaux effectivement) alors la séparation est possible.\nIl faut bien entendu discuter et prendre les devants avec le consuel et les différents acteurs du chantier\nALAIN 26 octobre 2013 At 15 h 59 min\nSébastien R 21 novembre 2012 At 20 h 31 min\nERDF doit venir effectuer le raccordement électrique en aérien d’une ancienne grange que je réhabilite.\nLe technicien qui est venu pour effectuer le devis me dit qu’il ne sera pas possible de placer la platine compteur/disjoncteur sur ma goulotte GTL!!! ???\nD’après lui, ce n’est possible que lorsqu’on arrive en souterrain?? Je ne vois pas trop le rapport ni quel est le problème en fait? Juste 6,7cm d’épaisseur goulotte à traverser pour arriver à la platine, c’est possible non?\nDu coup il veux placer la platine sur la placo (double peau) directement!\nLe problème c’est que moi j’avais prévu de placer le tableau de communication sous le compteur EDF et que j’ai absolument besoin de la goulotte pour faire descendre mes câbles TV et ethernet à cet endroit!\nSauriez-vous me dire si c’est le technicien qui débloque ou si ce que je suggère n’est pas possible ?\nJe précise qu’en ce qui concerne le tableau électrique cela ne pose pas de problème, il sera sur une goulotte séparée, juste à côté!\nGuillaume D 22 novembre 2012 At 19 h 51 min\nLa suggestion du technicien n’est pas absurde, même si elle ne convient pas à vos besoins. A savoir que c’est très difficile de se battre avec ERDF. Ils ont malheureusement le monopole, et nous électriciens, subissons leur dictat en permanence (j’ai eu affaire plus d’une fois a des situations rocambolesques) On se demande parfois qui est le client dans l’affaire (ou peut être simplement pigeon?)\nN’hésitez pas à revenir pour faire part du suivi de votre affaire.\nADAM 22 novembre 2012 At 20 h 53 min\nJe suis en pleine construction et je viens de terminer l’installation du coffret électrique mais un doute m’empêche d’avancer.\nJ’ai fixé au mur (parpaing) mon coffret électrique puis j’ai installé la goulotte au dessus et en dessous de celui-ci. Le coffret n’est pas directement fixé sur la goulotte.\nQuestions: cela ne risque-t-il pas de poser problème auprès du consuel ?\nLes câbles électriques sont vraiment à l’étroit à l’intérieur de la goulotte, y a t-il des prescription par rapport à cela?\nMerci pour votre aide et votre site!!\nGuillaume D 25 novembre 2012 At 9 h 20 min\nSelon vos dires, je ne vois pas de problème. Dans le doute, envoyez moi une photo de votre installation.\nsebastien R 28 novembre 2012 At 21 h 29 min\nMerci de votre réponse! J’essaierai de vous tenir au courant de cette histoire de platine ERDF et de ma GTL.\nComme le dit notre collègue ADAM merci pour votre site et pour votre aide!\nDaniel 29 novembre 2012 At 17 h 13 min\nBonjour j’ai acheté un immeuble de 1904 de 4 étages qui était habité par une seule famille.\nLe tableau électrique se trouve en bas dans le couloir, l’électricité avait été refaite il y a environ 5 ans.\nJe vais faire 4 appartements d’environ 45 m2 chacun, un par étage et donc je vais devoir faire la séparation électrique.\nIl y avait 2 compteurs ERDF existant, mais un seul était utilisé.\nEst-ce que je peux faire un déplacement de 2 compteurs ERDF pour 2 appartements sans que le consuel passe ?\nJe voudrais utiliser un ancien conduit de cheminé pour faire une GTL encastré.\nLe problème c’est que du sol au plafond j’ai 3.2 m de hauteur et pour laisser la parti haute et basse du coffret accessible je devrais démonter tous le conduit de cheminer.\nMerci d’avance pour votre réponse et encore bravo pour votre cite\nGuillaume D 4 décembre 2012 At 19 h 46 min\nLe projet auquel vous souhaitez vous atteler est un projet d’envergure. La mise en location de vos appartements va vous contraindre a respecter beaucoup de règle notamment la réalisation d’une colonne montante afin d’alimenter les appartements. Le déplacement des compteurs et la création de nouvelles lignes imposent dans votre cas le passage du consuel\nLaurent 3 décembre 2012 At 11 h 48 min\nBonjour et merci pour ces informations.\nEn pleine construction, je m’attaque à la partie protection électrique. Je souhaiterai savoir si il est possible de fixe le tableau électrique sur un côté de la GTL (4 rangés 18 modules) directement sur le mur en brique ? Et de fixer la coffret de communication en dessous de la platine du disjoncteur général (qui est à 1,80m) ?\nGuillaume D 4 décembre 2012 At 19 h 50 min\nJ’ai du mal à saisir ce que vous nommer “côté de la GTL”, pouvez vous m’éclairer sur ce point?\nRuddy 4 décembre 2012 At 19 h 40 min\nJe suis en pleine rénovation, sans compteur, donc passage du consuel obligé. J’ ai lu plus haut qu’ il était déconseillé de mettre la GTL dans les WC. Pour une question d’ estétique je prefere la cacher dans les toilettes, est ce que le consuel peut m’ obliger à faire différement. Merci pour le profesionalisme de ce site.\nGuillaume D 4 décembre 2012 At 19 h 52 min\nLe consuel ne peut rien vous obliger, compte tenu que si vérification il y a, elle aura lieu vers la fin du chantier (après que vous ayez pris la decision). Il existe des moyens pour intégrer la GTL dans l’habitation (notamment grâce à des cofferts encastrés). Je vous conseillerai de placer votre GTL dans une autre pièce de votre habitation, afin d’éviter tout problème.\njulien 11 décembre 2012 At 14 h 32 min\nJe suis en plein travaux, et ma GTL est faite à partir de placopan. Concernant la réservation de 200mm de profondeur, celle-ci se trouve entre les deux faces intérieures de ma gaine, ou entre la face extérieure (de celle où l’on accède au coffret) et la face intérieure de celle du fond.\nGuillaume D 14 décembre 2012 At 14 h 29 min\nQuestion très précise. Pas de distinguo particulier à ce niveau, mais pour être sûr, autant prendre le maximum, c’est à dire entre les deux faces intérieures de la GTL.\nNicolas humeau 11 janvier 2013 At 14 h 44 min\nJ’habite en appartement et nos compteurs sont situés sur le palier commun de l’étage.\nIl est prévu des travaux de rénovation des gaines électriques.\nNotre syndic nous impose la mise à l’intérieur des compteurs électrique lors de ces travaus parce que ce serait obligaotire. Est ce vrai ? Ne pouvon snous faire ces travaus sans laisser nos compteurs sur le pallier ?\nGuillaume D 12 janvier 2013 At 17 h 50 min\nAucune obligation. En règle générale, les compteurs sont rapatriés sur les paliers de chaque appartement à l’extérieur (ceci pour faciliter le relevé de la part du fournisseur d’énergie.)\nJérôme 14 janvier 2013 At 21 h 46 min\nBonjour et merci pour ces informations,\nJe rénove mon appartement (rénovation avec redéfinition des cloisons) qui a un escalier directement à la porte d’entrée pour accéder à la pièce principale. Sur le coté de l’escalier, il y a un renfoncement qui va du sol au plafond mais on ne peut pas y mettre les pieds au sol car large de 50cm seulement et long ( le long de l’escalier) de 1.2m au sol. Je souhaiterai y faire la GTL, ai-je le droit?\nSinon la GTL est un espace réservé de 600mm de large par 200mm de profondeur du sol au plafond, je compte réaliser cet espace en placo, puis-je n’y mettre qu’une goulotte classique de 250mm de large avec les tableaux fixés dessus? Si oui, cette goulotte est-elle obligée de descendre jusqu’au sol sachant que toutes les gaines arrivent par le haut?\nGuillaume D 20 janvier 2013 At 11 h 12 min\nPour répondre à votre première question, votre espace n’est pas suffisant (sous l’escalier).\nEn ce qui concerne votre goulotte de 250mm de largeur, les prescriptions minimum sont respectées. Si aucun réseau n’arrive par le bas, aucune raison de faire déscendre votre goulotte jusqu’en bas (par contre, aucun élément en dessous et dans le prolongement de la goulotte)\nRozec R 15 janvier 2013 At 9 h 41 min\nDans les immeubles collectifs nous mettons la GTL dans un placard de dimension 60*20 avec une porte de 200ht. Pouvez-vous me confirmer si la surface de la gaine est comprise dans la surface total de l’habitat ? merci\nGuillaume D 20 janvier 2013 At 10 h 51 min\nVous devez plutôt parler de colonne montante pour votre immeuble, qui est différente à la GTL de l’habitation? Dans ce cas, ce n’est pas les indications de la norme NF C 15-100, et d’autres prescriptions s’appliquent.\nMielko 16 janvier 2013 At 21 h 32 min\nTout d’abord bravo et merci pour votre site, j’ai réaliser tout les travaux de ma future maison neuve et j’ai réalisé toute l’électricité. Mais le consuel ne pas pas validé mon installation car le coffret de la GTL était situé au dessus des mes évacuations des eaux usées et de l’arrivé d’eau!!! Il m’a donc demandé de déplacer mon coffret mais si je le déplace je vais dépasser les 50 cm entre mon coffret de communication (que je ne peux déplacer )et mon coffret GTL!!! Si je faisait un coffret en placo hydro de façon à ne plus voir les évacuations des eaux usées et l’arrivé d’eau , est-ce que ce serait bon?\nGuillaume D 20 janvier 2013 At 10 h 47 min\nVotre problème est épineux, sachant qu ele consuel est déjà passé. Le point vraiement gênant, est le point d’eau à proximité de votre tableau électrique: quelle est la distance exacte?\nchristian 21 janvier 2013 At 2 h 08 min\nJe crois que je suis un “cas” très particulier.\nJ’ai construit ma maison en 1996. Pour ce faire j’ai demandé à edf un compteur de chantier qui a été installé dans le boitier situé à la limite de mon terrain.\nJ’ai effectué moi meme le branchement électrique avec les normes de l’époque.\nA la fin de la construction des soucis personnels importants ont fait que je n’ai pas fait venir le consuel puis le temps passe tellement vite qu’aujourd’hui, je suis toujours avec mon compteur de chantier. EDF ne m’a jamais demandé d’explications.\nNéanmoins je souhaiterais maintenant régulariser cette situation.\nDois je me mettre aux normes d’aujourd’hui ou laisser les choses telles qu’elles sont ?\nGuillaume D 24 janvier 2013 At 17 h 26 min\nTout d’abord, une prise de contact avec EDF s’impose pour faire poser un compteur et disjoncteur d’abonné.\nEnsuite, qu’est ce qui n’est plus aux normes selon vous, a quelle époque avez vous réalisé ces travaux?\nchristian 1 février 2013 At 17 h 21 min\nA ma connaissance, je ne peux pas faire installer un compteur classique par edf puisque le consuel n’a pas validé mon installation (?)\nLa maison a té terminée en 1997 avec les normes de l’époque (donc avant 2001).\nPar exemple, je n’ai pas de gtl actuellement ou de prise rj45 concernant le téléphone.\nMon souci est d’expliquer cela au consuel.\nEst ce qu’ils vont prendre en compte la déclaration d’achèvement des travaux déposée en mairie à cette époque?\nGuillaume D 2 février 2013 At 10 h 28 min\nPour sur, le consuel ne validera pas votre installation. La première tâche du vérificateur consuel, est de se dédouaner de tout problème, et ce faisant, il ne laisse rien passer.\nN’hésitez pas à revenir vers moi concernant votre problème.\nchristian 5 février 2013 At 2 h 56 min\npourriez vous être plus précis svp.\nCe n’est donc pas la fin d’achêvement des travaux qui est prise en compte ?\nDans ce cas, je dois me mettre aux normes d’aujourd’hui ?\nJérôme 23 janvier 2013 At 21 h 45 min\nJe reviens juste sur ma première question, l’idée serait de mettre la GTL sur le coté de l’escalier. En effet, sur le coté de l’escalier, j’ai effectivement les dimensions recommandées pour la GTL même un peu plus (et bien du sol au plafond), ou je mettrai une goulotte avec les tableaux dessus (ceux-ci ne dépasseront pas dans le volume cage d’escalier). Mais le souci serait que pour être en face de la GTL il faudra être sur la 2ème ou 3ème marche de l’escalier! Est-ce génant pour le consuel, voir interdit?\nGuillaume D 24 janvier 2013 At 17 h 29 min\nJe ne vous conseille pas de mettre votre GTL à cet endroit, surtout si vous devez y acceder en montant des marches.\nJérémie 12 février 2013 At 23 h 20 min\nBonsoir, je souhaite déplacer mon compteur EDF qui se trouve en limite de mon terrain et le mettre a l’interieur de mon logement, en dessous du tableau, mais l’agent EDF qui est venu pour le devis ma dit que ce n’étais pas possible et qu’il fallait creuser une tranché jusqu’au domicile ! Est ce vrais ? Et y’a t’il une autre solution ? Merci\nGuillaume D 15 février 2013 At 17 h 36 min\nJe pense que votre agent EDF a raison, mais pourquoi vouloir absolument ce compteur sous votre tableau?\nalex 21 février 2013 At 20 h 48 min\nBonsoir et merci pour les infos sur votre site très instructif.\nVoilà, je fais construire et actuellement je finalise le câblage de ma GTL.\nLe problème que je rencontre est le suivant:\nJ’ai des câbles TV et info qui croisent avec des fils partant sur les différents disjoncteurs de mon tableau.\nIl y a bien une séparation entre courant faible et fort dans la gtl même mais j’ai supprimé un bout de cette séparation pour pouvoir croiser mes câbles au bas de la goulotte.\nEst-ce autorisé ou dois je refaire l’installation??\nGuillaume D 23 février 2013 At 11 h 15 min\nLe croisement des cables doit être évité au maximum, mais ne peut être incontournable parfois. Le principal, c’est de séparer phusiquement les deux réseaux et de ne pas faire de boucles avec les câbles de communication.\nmarin 28 février 2013 At 17 h 45 min\nje suis en train de réaliser un gîte de 70m² et j’aimerais savoir si je peux me servir du bas pour effectuer mes branchements comme dans une boite de dérivation?\nGuillaume D 2 mars 2013 At 10 h 20 min\nQu’entendez vous par “me servir du bas”? Dans votre cas de figure, je m’orienterai plutot vers un tableau divisionnaire qui contrôlerai la partie gîte uniquement.\ndeslandes 3 mars 2013 At 18 h 24 min\nJe réalise le chantier électrique de ma maison neuve donc avec passage consuel.\nJe me pose des questions sur cette GTL 600*200 que je ne trouve nulle part, je pense mettre aujourd’hui 2 GTL de 250*65 legrand avec séparation courant fort, courant faible, arrivée EDF mais je serai qu’à 500*65.\n( ma gtl sera posée sur du placo)\nJ’aimerai votre avis sur le passage du consuel dans cette configuration.\nGuillaume D 9 mars 2013 At 10 h 34 min\nLa GTL étant considérée comme un volume dans lequel doit résider vos tableaux (de communication et de répartition électrique) votre solution est correcte.\nbernard 5 mars 2013 At 22 h 22 min\nERDF a tenu à installer mon compteur dans le garage qui est attenant à notre vieille maison.\nJ’ai installé le tableau de répartition dans la maison, mais il n’y a pas d’accés direct entre la maison et le garage.\nJ’ai raccordé le disjoncteur EDF à mon tableau de répartition, en 16 mm2 et j’avais prévu de passer une ligne alimentant les prises du garage en 2,5 mm2.\nQuel inter différentiel dois-je mettre comme coupure du général et du garage?\nComment solutionner le problème?\nGuillaume D 9 mars 2013 At 10 h 18 min\nAvez vous installé un organe de coupure générale (disjoncteur 500mA) à côté de votre tableau de répartition, c’est à dire dans votre maison: Si votre disjoncteur de branchement est dans votre garage, il vous faut un disjoncteur de branchement (non sélectif) dans votre maison.\nConcernant le circuit prise de votre garage, un disjoncteur 16A protégé par un interrupteur différentiel 40A 30mA est suffisant.\ncéline 12 mars 2013 At 10 h 06 min\nUn employé EDF m’a déclaré que les prises courants présentes dans ma GTL seraient des prises test (sur le même principe que la DTI), et que je ne devais donc pas brancher d’appareil dessus. Or je souhaiterai placer ma box près du tableau et je n’ai pas d’autres prises à proximité. Je n’ai pas trouvé d’informations sur ce sujet, est-ce que je dois effectivement éviter d’utiliser ces prises ?\nGuillaume D 13 mars 2013 At 17 h 02 min\nPour votre box, l’idéal est de tirer un nouveau circuit depuis le tableau électrique (protégé par un disjoncteur 16A) et de le ramener proche de votre tableau de communication (pose sous moulure et en apparent pour simplifier la pose). Cela évitera ainsi d’utiliser les prises installées sur votre tableau de répartition électrique.\nnicolas 23 mars 2013 At 19 h 35 min\nj’ai encore du mal à comprendre les dimensions imposées de 600×200. Ainsi, dans un autre de vos articles (https://www.installation-renovation-electrique.com/reduire-le-budget-materiel-installation-electrique/#more-3099), vous montrez une photo avec un tableau inséré dans du placo (une telle solution me plairait bien).\nCe tableau est assez petit, et dans ce cas, quelle est l’emplacement de la GTL, et comment est-elle dimensionnée ?\nMerci pour votre site extremement instructif\nGuillaume D 31 mars 2013 At 12 h 47 min\nDans cet article, j’ai choisi pour des raisons architecturales, d’intégrer mon ensemble tableau + coffrets directement dans une cloison. Cet ensemble répond au critère de la GTL, qui est un espace “virtuel” de 600mm par 200 entièrement dédié aux arrivées et départs des réseaux de l’installation électrique. L’important, c’est que la réalisation, ici l’ensemble encastré, soit compris dans ce volume et qu’aucun autre élément n’entre dans ce volume.\nPixi 25 mars 2013 At 17 h 06 min\nJe rénove entièrement une maison et j’en suis à l’électricité.\nJe lis tout et son contraire et j’ai aussi des avis de pros divergents. Ces normes difficiles à interpréter, mieux que de vouloir nous protéger de nous même on une propension à générer stress et angoisse incroyable.\nJ’installe donc un nouveau tableau électrique puis ERDF viendra me poser un nouveau compteur. J’ai lu que la GTL était une gaine mais à caractère “virtuelle” J’avoue ne pas bien comprendre si ce n’est que finalement, un mur creux peut être considéré comme une gaine.\nC’est mon cas, puisque tous mes cables circulent dans ma cloison creuse jusqu’à mon tableau. Pour Erdf, il mon demandé de faire un trou dans mon mur de part et d’autre de cette cloison afin de venir alimenter le compteur.\nDe ce que j’ai compris, cela suffit pour le consuel.\nAis je bien compris ?\nGuillaume D 31 mars 2013 At 12 h 41 min\nVotre raisonnement est correct. La GTL est un espace réservé uniquement aux différents éléments de l’installation électrique (tableaux de répartition et de communication). Dans cet espace, qui peut être matérialisé de plusieurs façon, il ne doit y avoir que les arrivées et départs de l’installation électrique. Votre cloison creuse ou arrivent et partent vos gaines est un espace qui fait donc partie de votre GTL.\nAlain Decang 7 avril 2013 At 22 h 33 min\nMerci de votre disponibilité et de la précision de vos réponses. Ma question porte sur le placement d’un grand tableau divisionnaire, ou de deux tableaux divisionnaires, dans la GTL. Pour ma future maison j’ai calculé qu’il faudra entre 40 et 45 places de 18mm dans le tableau divisionnaire (ID compris) soit un peu plus que ce que permet un tableau 4×13 ou 3×18, et je dispose à priori de 70cm de large maximum pour la GTL (placard dédié). Par ailleurs la partie courants faibles sera conséquente. Quel est votre avis sur la faisabilité des solutions suivantes?\n1. Un tableau Schneider Pragma de 4×18, (largeur 426). Laisse-t-il assez de place latéralement pour les équipements courants faibles?\n2. Une combinaison 3×13 + 2×13 ou 4×13 + 1×13 classiques (250 de large) superposés. Est-elle dans les normes sur le plan accessibilité des commandes?\n3. Une combinaison de deux tableaux de 18 modules (largeur 357). Il faut qu’elle passe en hauteur et en largeur dans la GTL de 70.\n3. Un tableau cuisine ou étage séparé?\nGuillaume D 11 avril 2013 At 16 h 13 min\nJe partirai sans hésiter sur une solution de type Pragma 4×18 Modules qui vous permettra de réaliser votre tableau électrique d’un seul tenant (facilité de réalisation). Qu’entendez vous par “assez de place latéralement pour les équipements courants faibles”?\nAlain Decang 5 mai 2013 At 17 h 55 min\nJe réponds très tardivement, désolé. Entendu pour le tableau d’un seul tenant. Ma question portait sur la largeur à prévoir à côté de ce tableau de répartition (qui mesure 42cm de large) pour l’ensemble tableau de contrôle/coffret de communication : il me semble que je dois prévoir plus de 60cm?\nBernard Gorlas 10 avril 2013 At 7 h 40 min\nBonjour ; peut avoir le compteur EDF dans la gtl. Merci\nGuillaume D 11 avril 2013 At 15 h 56 min\nLe compteur EDF ainsi que le disjoncteur de branchement peuvent être compris dans l’espace de la GTL.\nvehoa 17 avril 2013 At 13 h 21 min\nnous avons acheté une maison dans laquelle les réseaux d’eau (eau chaude, eau froide, Eaux usées)passent dans une gaine technique sur toute la hauteur de la maison. est-il possible d’utiliser cette gaine technique pour faire passer les réseaux d’électricité? on pourrait fixer le tableau à l’extérieure de la gaine technique selon les recommandations de la norme utiliser la gaine technique existante pour passer d’un étage à l’autre?\nGuillaume D 20 avril 2013 At 10 h 20 min\nIl ne faut en aucun cas utiliser cette gaine pour faire passer vos réseaux électriques. En effet, selon la norme NF C 15-100, aucune canalisation autre qu’électrique ne doit se trouver dans la GTL.\nVincent G. 1 mai 2013 At 7 h 30 min\nJe doit refaire l’électricité dans une maison ancienne qui n’est pas pour l’instant raccordée au réseau (le compteur etait partagé avec une maison voisine mais maintenant le lot a été divisé et vendu). Le Consuel doit donc passer. Je ne modifierais pas de cloisons, je me dis donc que je n’ai pas besoin de GTL. Cependant est ce bien le cas puisqu’il s’agit d’une création d’installation.\nSi je doit installer une GTL, je me pose une seconde question. ERDF a déjà posé un compteur en attendant d’activation. Je ne pourrait pas l’inclure dans ma GTL. J’ai lu que si le compteur était dans les locaux, il devait être dans la GTL. Qu’en pensez vous?\nGuillaume D 7 mai 2013 At 15 h 39 min\nDemande de raccordement au réseau, donc votre fournisseur d’électricité vous demandera une attestation de conformité délivrée par le CONSUEL de votre région.\nConcernant la pose du compteur EDF, est ce un compteur chantier? Dans tous les cas, le compteur est posé par ERDF, et l’endroit ou il sera posé définira l’endroit de votre GTL (qui est un volume comme je l’ai expliqué au dessus).\nVincent G. 6 juillet 2013 At 6 h 41 min\nLe compteur n’est pas un compteur de chantier. C’est un compteur définitif sur platine accolé au dispositif de coupure d’urgence, tout ce qu’il y a de plus classique. ERDF a posé ce compteur dans un placard. C’était l’endroit le plus direct par rapport au coffret encastré dans le mur coté rue. Hors j’ai lu que la GTL ne pouvais pas être posée dans un placard. Je pensais donc placer ma GTL a coté dans le couloir et relier les 2 par un câble de grosse section.\nVincent G. 6 juillet 2013 At 7 h 03 min\nFinalement je me rend compte que tout repose sur la question GTL ou pas :\n1 Vous réalisez une installation électrique neuve: La gaine technique de logement est obligatoire depuis 1996 pour toutes les habitations.\n2 Vous faîtes la rénovation de votre installation électrique sans modifier ou réhabiliter les cloisons: Vous n’êtes pas obligés de réaliser de GTL.\n3 Vous faîtes la rénovation de votre habitation en modifiant les cloisons et l’organisation des cloisons (vous modifiez l’architecture interne du logement): Vous êtes obligés de réaliser une GTL.\nDans quel cas suis je ? J’aimerais dire le 2 car en effet je rénove mon installation sans toucher aucune cloisons. Le problème est que je n’avait pas de compteur jusque la (partagé avec le logement d’a coté mais les lots sont désormais séparés). Du coup je me demande si pour cette raison je ne suis pas dans le cas 1.\nSi cas 1 il me faut une GTL et dans ce cas ca risque de coincer a cause du positionnement initial du Panneau de Contrôle dans le placard\nSi cas 2, pas de GTL et du coup ca me semble devenir plus souple sur certaines règles.\nGuillaume Denis 9 juillet 2013 At 8 h 59 min\nLe panneau de contrôle a été fixé par EDF, c’est donc leur affaire. Si problème il y a, vous devrez vous trouner vers eux. Il faut tout d’abord savoir si vous devez fournir une attestation CONSUEL. Dans votre cas, j’opterai pour un tableau déporté par rapport au panneau de contrôle et accessible facilement (pas dans un placard ou pièce humide)\nJean 5 mai 2013 At 11 h 24 min\nBonjour, tout d’abord félicitation à votre site.\nJe dois rénover un appartement ancien, la dedans les câbles d’alimentations sont de couleurs jaunes et vertes pour les phases et la terre de couleur noire. Pour la validation du consuel doit je changer tous les câbles électriques, pour mettre en rouge pour la phase et jaune verte pour la terre?\nEt pour le GTL, le tableau de répartition se trouve dans l’entrée et accessible, doit je faire un coffrage?\nGuillaume D 7 mai 2013 At 15 h 33 min\nJe suis étonné par ce que vous me dîtes: Je pense plutôt que dans l’ancienne installation dont vous parlez, la phase est de couleur noire et le neutre de couleur jaune? Quoi qu’il en soit, si vous vous engagez dans la rénovation de cette habitation, les couleurs sont simples à retenir:\nBleu, toujours pour le neutre\nVert/jaune, toujours pour la terre\nPour la phase, toutes les couleurs possibles sauf le bleu, le vert/jaune, le jaune et le vert. Généralement, le rouge est utilisé pour prévenir que la phase est le conducteur dangereux à ne pas toucher.\nlionel l 16 mai 2013 At 9 h 37 min\nsur une construction de villa j’ai mis cote a cote deux tableau de 3 range .\nau dessus du tableau de gauche j’ai placé le coffret domotique .\nbien sur j’ai mis deux gaine GTL une en dessus et dessous de chaque tableau .\nmes câbles domotique (rj45 et antenne) soit 6 câbles traverse mon tableau électrique pour aller ce raccorder au domotique cela et il autorisé ?\nGuillaume D 19 mai 2013 At 17 h 45 min\nCe n’est pas interdit, mais fortement déconseillé: vous traversez le noeud électrique de la maison entière, source de perturbation électromagnétique pour vos câbles.\nlionel l 24 mai 2013 At 17 h 39 min\nmerci pour cette info je vais modifier mon passage de câble en passent derrière le ba13 pour re sortire dans le tableau domotique .\nGuillaume D 25 mai 2013 At 9 h 34 min\nAvec plaisir, et @bientôt!\nvinet 17 mai 2013 At 8 h 01 min\nje souhaiterai connaitre les règles d’implantation d’un tableau électrique\nje réhabilite une maison (pas d’existant électrique) et mon électricien m’oblige à disposer mon tableau électrique entre 2 ouvertures\na t il raison ?\nGuillaume D 19 mai 2013 At 17 h 46 min\nIl faut voir avec votre électricien les raisons qui le pousse à poser votre tableau à cet endroit. Sachez que souvent, c’est une raison technique liée à la circulation des gaines et câbles électriques.\nDavid 17 mai 2013 At 15 h 56 min\nJ’ai acheter un appartement ou le consuel doit passer puisque c’était des gîtes . Celui ci a un étage mansardé . Dans le hall je vais installer la GTL.Puige monter un câble en 10 carré pour installer un autre tableau pour l’étage . Cela m’évitera de descendre toutes les gaines concernant les 2 chambres et la salle de bain se trouvant en haut puisque je refait entièrement l ‘électricité .Est- ce possible ? Merci .vous répondez très bien à nos attentes donc je ne me fais pas de soucis !\nGuillaume D 19 mai 2013 At 17 h 48 min\nVous pouvez faire un tableau divisionnaire pour l’étage, mais veillez à bien respecter les normes concernant la section des câbles, le vérificateur contrôlera ce point.\nlionel l 27 mai 2013 At 10 h 43 min\nBonjour Guillaume D\nje reviens vers vous car ont ma dis que mes tableaux (construction neuve) doive être placé sur la gaine GTL et moi j’ai fixé mais tableaux sur le Ba13 et mais GTL dessus et dessous les tableaux ?\nle consuel demande quoi comme plan car la aussi beaucoup d’info sur le net mes jamais les mêmes\nmerci pour vos réponse car le consuel dois passe en fin de semaine et je commence a douter de mon installation.\nnikos 2 juin 2013 At 17 h 52 min\nTout d’abord merci pour les infos! Impeccable.\nEnsuite, je suis entrain d’acheter une ancienne grange que je réhabilite en habitation qui ne possède pas de compteur EDF.\nSuis-je obligé de mettre une GTL pour l’installation électrique de la Grange ou puis-je mettre un tableaux 4 rangs directement sur le BA13 puisque sur celui-ci il est indiqué plus de 100m²?\nConcernant la GTL suis-je obligé de mettre le coffret de communication dedans? Puis-je le mettre dans un bureau par exemple?\nEnsuite, depuis le 1er janvier 2013 la norme RT2012 est obligatoire:\nAffichage et mesure de la consommation – article 23\nSystèmes permettant :\nde mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie.\nd’informer dans le volume habitable les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d’énergie (par type d’énergie, a minima selon la répartition suivante : chauffage, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire, réseau prises électriques, autres).\nPuis-je mettre 1 décompteur modulaire a chaque type d’énergie ou je dois obligatoirement passer par système plus cher comme dombox ou Legrand “icommunicate” ou “kallysta” de chez Hager?\nOu y a t-il un autre moyen de visualiser autrement?\nGuillaume D 6 juin 2013 At 17 h 08 min\nRéponse un peu tardive, désolé.\nVous pouvez mettre vos tableau en saillie sur le placo, avec des goulottes arrivant par le dessus ou par le dessous (même sur les côtés) Cet ensemble fera partie de votre GTL.\nLe tableau de communication doit être obligatoirement situé dans votre GTL.\nConcernant la RT2012, il existe pour l’instant un flou assez important (encore une nouvelle mesure prise à la va-vite, sans aucune réflexion en amont).\nJe vous dirais dans ce cas “qui peut le plus peut le moins”, autant dire de prendre les systèmes plus complet afin de ne pas avoir de problème quelconque.\nAujourd’hui, personne n’a assez de recul pour pouvoir affirmer les veritables règles, malheureusement.\nSCHOPPS 25 juin 2013 At 18 h 18 min\nA t’on le droit de séparer le compteur electrique+dispositif de coupure du tableau de répartition ?\nEn gros j’ai mon compteur dans l’entrée et j’ai installé mon tableau électrique dans une GTL dans un cellier situé à 7 mètres. Est ce un problème pour le consuel? La liaison entre compteur et tableau se fait sous la dalle.\nGuillaume Denis 30 juin 2013 At 15 h 54 min\nLa recommandation au niveau de la norme NF C 15-100 ddit de placer le dispositif de coupure d’urgence (AGCP) dans les mêmes locaux que le tableau de répartition et de communication. Il est également dit que le tableau de répartition électrique et le panneau de contrôle peuvent être soit accolé, soit éloigné.\nVous pouvez donc séparer ces deux éléments.\nde oliveira fernando 25 juin 2013 At 23 h 43 min\nVu que je n’ai aucun câble qui descend du plafond, est ce que je peux couper la GTL\naprès la platine du disjoncteur de branchement ?\nGuillaume Denis 30 juin 2013 At 15 h 46 min\nVous pouvez en effet couper votre goulotte en haut ou en bas, selon par ou vos câbles arrivent.\nde oliveira fernando 6 juillet 2013 At 9 h 52 min\nGwenael Guimard 2 juillet 2013 At 10 h 41 min\nPremièrement merci pour votre disponibilité et votre assiduité à répondre à toutes ces questions !\nPour ma part la mienne est la suivante :\nGTL, Chaudière Gaz et Nourrice EC/EF dans le cellier\nLa GTL se situera sur le même mur que l’a nourrice d’eau.\nLes arrivés Elec. et Eau viennent du vide sanitaire et sont sous fourreaux.\nLa distance (à l’axe) entre la GTL et l’arrivée d’eau est de 1.20 ml\nJe ferais en sorte que la nourrice ne soit pas plus près de 60 cm de la GTL et aucune plomberie ne passera ni au dessus,dessous ou devant la GTL.\nRisque t il d’y avoir une remarque du Consuel pour une GTL située trop près d’un point d’eau ?\nGuillaume Denis 2 juillet 2013 At 19 h 14 min\nLa norme indique que dans le volume de la GTL, aucune canalisation autre qu’électrique (courant fort, courant faible) ne doit passer. En dehors, pas de problème. SI vous suivez donc cette norme, vous pourriez placer un point d’eau juste à côté de la GTL. Le bon sens étant de mise, il faut être prudent et éloigner au maximum les points d’eau des arrivées électriques. Une distance de 60cm me semble être un bon compromis.\nIbix 2 septembre 2019 At 12 h 43 min\nBonjour j’ai une question du même ordre. Dans le cadre d’une rénovation totale je compte installer la gtl dans le garage (communicant avec habitation), dans un renfoncement de dimensions largement suffisantes (130 large, 33 profondeur) mais l’arrivée d’eau est à proximitė, à l’extérieur à gauche du renfoncement, avec compteur et robinet de vidange, et le départ de l’eau le contourne par le côté gauche et au dessus, toujours en extérieur. Je peux faire une isolation de la conduite d’eau si nécessaire, qui masquerait le tuyau, mais certainement pas le compteur et la vidange. Je peux également placer la gtl à droite au plus loin du compteur d’eau dans le renfoncement, ce qui fera une distance de plus de 60 cm, plus la profondeur. Est-ce acceptable? Sinon, quelle mesure prendre pour le rendre acceptable? J’ai une photo à disposition si besoin. Merci de botre aide. I.bix.\nCarminas 3 septembre 2019 At 7 h 43 min\nQuelques éléments de normatifs :\n– L’ETEL doit être au moins à 60cm d’un point d’eau\n– Son considéré par exemple comme point d’eau, les vannes, robinets, soupapes de sécurité, points de purge, raccords démontables, etc…\n– les canalisations de fluides sont tolérées dans l’ETEL dans la limite de 30cm par rapport au plafond en cas d’alimentation électrique et départs électriques par le bas\n– Dans le cadre d’une réhabilitation totale, l’ETEL n’est pas obligatoire s’il n’y a pas redistribution des cloisons\nVous faites donc au mieux en tenant compte de ces éléments.\nVous parlez par ailleurs de canalisations à l’extérieur. Si ce n’est pas dans le local, cela ne pose aucun problème.\nSi nécessaire mettez un lien vers un dessin de votre situation.\nPar ailleurs cet article parle de la GTL dans sa version d’avant 2015.\nDepuis cela a changé (la GTL est devenue l’ETEL).\nVoir cet article de Guillaume à ce sujet :\nBailly 7 juillet 2013 At 19 h 18 min\nBonsoir,nous sommes en pleine construction,nous avons fait des plans électriques avec notre chef de travaux,a la fin pour valider et signer le bon,depuis le départ il nous ont mis le tableau électrique contre un mur en brique,sous lesquels nous avons prévu des gaines pour éventuellement alimenter des points lumineux dehors,et surprise sur le chantier les fils qui sortent du plafond, sont sur la cloison qui sépare le garage de la maison,maintenant on nous dit que le tableau doit etre sur une partie de mur isolé,donc peut t on mettre ou pas un tableau électrique directement sur de la brique,et on s’est surtout aperçu que les fils qui descendent le long du mur sont trop court pour aller jusqu’au mur en brique prévu depuis le début.Merçi pour votre réponse et votre sérieux.\nGuillaume Denis 9 juillet 2013 At 8 h 55 min\nLe tableau électrique peut très bien re fixé sur un mur en brique, l’epaisseur de ce mur devant être de 15cm minimum, ce qui doit surement être votre cas.\ndebrouilleur 10 juillet 2013 At 22 h 54 min\nje suis en autoconstruction d’une maison passive. Pour éviter au maximum les éventuels courants d’air, je veux installer le tableau principal au sous sol, là ou se situe le boitier EDF et l’arrivée de la terre. Ce tableau principal est prévu pour gérer toutes les parties que j’appelle zone froide, c’est à dire le sous sol et les extérieurs. Pour la partie zone chauffée, je veux donc installer au rez de chaussée, un tableau secondaire. Mes gaines vertes télécom arrive également au sous sol, et je pense que c’est donc ici que je vais installer le boitier DTI. Pourtant, toutes mes gaines réseaux, TV, de toute la maison arrivent sur le tableau secondaire, puisque zone chauffée. je suppose que sur ce deuxième tableau, je devrais réinstaller un deuxième boitier DTI ?? Je lis que le tableau de télécommunication doit être installer dans la GTL..or, dans mon cas, ce sera au niveau du tableau secondaire. Il est vrai que j’avais l’intention de traiter celui ci comme l’autre se trouvant au sous sol, à savoir, la aussi, une boite GTL pour installer mon deuxième tableau…suis je dans les clous ??? Merci de votre réponse. Merci pour votre site.\nGuillaume Denis 15 juillet 2013 At 7 h 37 min\nVous pouvez installer votre tableau de communication au sous sol, comme le tableau de répartition. Dans tous les cas, vous vous retrouverez avec deux zones avec GTL en respectant les memes dimmensions pour les deux. Vous avez choisi de faire deux zones, ce qui risque de vous compliquer les travaux. Je serai pour ma part parti sur une seul zone au res de chaussée, en utilisant des matériaux spéciaux pour BBC et électricité, et en faisant attention au niveau de la mise en oeuvre pour supprimer les fuites d’air (ce n’est qu’un conseil)\njean-marie 17 juillet 2013 At 12 h 51 min\nje suis en train de réaliser mon installation et je souhaite placer mon coffret électrique dans mon local réserve.\nPour gagner de l’espace et pouvoir installer des armoires basses, j’ai placé mon coffret Electrique en hauteur, le bord haut du coffret est à 2m30\nAi-je le droit de la placer ainsi ?\nLe consuel peut-il refuser ?\nGuillaume Denis 27 juillet 2013 At 9 h 01 min\nVotre coffret fait partie de l’espace GTL: rien d’autre que des canalisations et tableau électrique du sol au plafond dans cet espace. Ne mettez pas d’étagères dans cet espace!\nXavier 18 juillet 2013 At 12 h 10 min\nNous sommes en pleine construction ( maison avec sous sol, rez de chaussée et étage ) et j’aimerai mettre mon tableau electrique au sous sol. Mais j’ai cru entendre que le tableau electrique doit être au même niveau que le lieu de vie.\nDu coup puis-je le mettre au sous-sol sur un mur exterieur ?\nEt si non puis-je le mettre à l’étage ?\nGuillaume Denis 27 juillet 2013 At 9 h 00 min\nLe tableau de répartition doit être accessible directement depuis les lieux de vie (séjour cuisine). SI votre garage est directement (sans passer par l’extérieur) accessible depuis votre logement, pas de problème.\ndidweb 6 août 2013 At 16 h 01 min\nJ’ai rénové mon tableau électrique en le divisant en deux tableaux à deux endroits dans la maison.\nSous un des deux, au raz du sol, passe une conduite d’eau ( dans un coffret bois).\nEst ce que je respecte la norme ?\nGuillaume Denis 10 août 2013 At 9 h 07 min\nNormalement, aucune canalisation ne doit se trouver dans la GTL. Sachant que le volume réservé à la GTL doit être accessible sur toute la hauteur, votre canalisation se trouve dans la GTL. Vous parlez de rénovation de votre tableau électrique et donc apparement vous n’êtes pas dans le cas d’une réhabilitation totale de votre logement. Dans ce cas, la GTL n’est pas exigée et votre réalisation est correcte (sous réserve des données techniques que vous m’avez fourni)\nMat 9 août 2013 At 21 h 04 min\ndans le cadre d’une rénovation complète d’une maison, j’ai acheté une GTL mais celle-ci n’est pas cloisonnée. Est-il quand même possible de l’utiliser pour faire cheminer les câbles réseau jusqu’au coffret de com situé à côté de la GTL ou faut-il que je rajoute la même GTL à côté pour faire cheminer les câbles réseau ?\nGuillaume Denis 10 août 2013 At 9 h 27 min\nIl vous faut séparer physiquement les deux réseaux de courant, avec un autre système de goulotte technique à coté.\nJACQUES 10 août 2013 At 7 h 35 min\nConcernant l’emplacement de la GTL, vous indiquez dans une réponse à question, que son installation est possible dans les WC.\nCependant le mode d’emploi de raccordement ERDF indique que c’est interdit (un schéma le corrobore d’ailleurs).\nJe suis en train de réalisation la rénovation totale d’une longère, dont la rénovation totale de l’électricité et j’ai fait posé la gaine TPC 90 mm entre le poteau EDF et la maison de manière à ce quelle débouche dans la cuisine, très près des toilettes. Je n’avais pas connaissance de ces règles d’emplacement.\nJe suis maintenant très embêté. Si je pouvais au moins mettre la GTL dans les toilettes ce serait déjà beaucoup plus facile.\nGuillaume Denis 10 août 2013 At 9 h 25 min\nDans cet article consacré à la GTL ainsi que dans les réponses aux commentaires, je déconseille tout particulièrement le positionnement de la GTL dans les WC. (Déconseillé ne signifiant pas interdire, je vous l’accorde). Je vais donc dans votre cas “fortement vous déconseiller”, l’appréciation de locaux humides comme inscrit dans la norme, étant compliqué.\nEric 21 août 2013 At 4 h 09 min\nTous d’abord merci pour votre site. j’ai 2 Question concernant une habitation neuve, don je fais l’électricité.\n1) Mes câbles électrique arrivent dans 2 goulottes différentes (dimension 200×100 & 150 x 60 ) au dessus de mon armoire est-ce un PB ?\n2) Ensuite, je n’est pas de goulotte spécifique pour les courants faibles ( Tv, Tel, réseau ), ils passent via mes 2 goulottes, puis dans l’armoire, pour arriver a mon coffret courant faible situé en dessous de mon armoire electrique. le cheminement des cables est ‘il un PB ?\nGuillaume Denis 25 août 2013 At 8 h 33 min\nIdéalement, il faut séparer les réseaux, même si les croisement s’avèrent le plus souvent inévitables. Le mieux est d’avoir une goulotte affectée à chaque réseau. Chaque goulotte déscend à l’aplomb des tableaux respectifs, tableau de répartition électrique, tableau courant faible.\nEric 1 septembre 2013 At 13 h 45 min\nok, merci pour les info\ndernière petite questions, le raccordement des radiateurs, peut’il se faire avec des domino ? ou faut’il des wago ?\nyoann 24 août 2013 At 12 h 42 min\nTout d’abord merci pour toutes ces réponses.\nJe dispose actuellement d’un réseau électrique des années 70, le compteur EDF et le compteur divisionnaire se trouve au même endroit ( endroit A).\nJ’aimerai donc faire déplacer le compteur EDF à un endroit B pour faciliter un passage.\nEt je voudrais refaire la rénovation totale de ma maison en refaisant absolument toutes les gaines encastrées… donc ne pas réutiliser l’ancien cablage.\nMa question est la suivante: dois je mettre une GTL et est ce que je peux brancher mon compteur divisionnaire à celui EDF écarté d’une distance d’une dizaine de mètre.\nGuillaume Denis 25 août 2013 At 8 h 27 min\nVous devez simplement faire une demande de déplacement de votre compteur et disjoncteur de branchement auprès d’EDF. Ces derniers feront partie de l’espace GTL.\nyoann 26 août 2013 At 10 h 12 min\nmerci pour la réponse mais suis-je obligé de mettre mon compteur à coté de celui d’EDF ou puis je le mettre dans une autre pièce ( environ10m de distance)\nGuillaume Denis 26 août 2013 At 17 h 43 min\nSi vous entendez tableau électrique par compteur, vous avez en effet la possibilité de le déporter par rapport au compteur EDF, en respectant certaines règles (type de pièce par exemple)\nyoann 26 août 2013 At 18 h 45 min\nmerci beaucoup pour la réponse, le compteur sera dans un placard d’entrée donc pas d’humidité. Et désolé je reviens encore pour la goulotte GTL je me suis mal exprimé. Actuellement j’ai le compteur EDF à un endroit A avec juste dessous un différentiel 500mA mais vu l’ancienneté de l’installation(année 70) il n’y a pas de tableau électrique avec des disjoncteurs divisionnaire donc pas très sécurisant et pas pratique.\nJ’aimerai donc déplacer le compteur EDF à un endroit B et mettre un tableau électrique à un endroit C ( le placard). Je refais tout le câblage ( prise,éclairage donc je laisse l’ancien encastré). Ma question est donc la suivante : dois-je mettre une goulotte GTL? Si oui à quel endroit?\nMerci beaucoup Guillaume, car il est difficile de nos jours d’avoir des informations gratuites et pertinentes.\nPETITJEAN G 27 août 2013 At 17 h 47 min\nJ’aimerais abattre une cloison sur laquelle repose le panneau de contrôle edf qui est placé juste à l’entrée de ma maison,. Je réfléchis à l’endroit le plus propice pour le replacer.\n-peut on déplacer seul le panneau de contrôle (la longueur des câbles étant suffisante.)\n-Est-il possible de le mettre en sous-sol? (cave saine, dallée, ventilée, situé juste en dessous de l’emplacement actuel,)\nLe déplacement du panneau de contrôle est effectué par EDF (sauf si vous possédez un disjoncteur de branchement à la limite de votre propriété et que vous etes dans le cas d’un branchement de type 2)\nPour votre cave, cette dernière doit être absolument accessible depuis les lieux de vie, sans sortir de la maison.\nRoD 9 septembre 2013 At 12 h 49 min\nsuper site que je découvre en recherchant des infos pour rénover partiellement la maison que je viens d’acheter, elle date de 1982\nest ce que le fait que je supprime des murs intérieurs non porteurs rentrent dans le cas ou je dois du coup faire une GTL ?\nGuillaume Denis 13 septembre 2013 At 17 h 18 min\nSi vous ne déplacez pas la partie compteur/disjoncteur de branchement, vous pouvez vous abstenir d’avoir une GTL “physique”. Gardez bien à l’esprit que la GTL est un volume dans lequel arrivent et partent les réseaux.\nRoD 29 décembre 2013 At 13 h 26 min\nlaurent 11 septembre 2013 At 22 h 23 min\nje suis entrain de rénover une maison (90m2) avec déplacement de cloisons et je refais intégralement l’installation électrique qui était vétuste (année 50/60).\nL’ancien tableau électrique ainsi que le disjoncteur général, le compteur et les fusibles d’arrivée, étaient installés dans un placard en bois que j’ai démonté (sauf le fond).\nJ’ai l’intention de faire la GTL au même endroit avec un habillage OSB/placo avec une porte en bois. Le tableau de puissance, le coffret communication ainsi que le nouveau compteur et disjoncteur seront intégrés dans ce coffrage. Les câbles “courant fort” et “courant faible” passeront dans 2 goulottes distincts à l’intérieure de ce coffrage mais j’ai une largeur extérieure maximum de 45cm (à gauche, porte d’entrée, à droite, fenêtre).\nÉtant limité par la largeur de mon support, puis-je faire cette GTL dans ces conditions ?\nEst-ce que le consuel peut refuser l’installation à cause de cette GTL ?\nGuillaume Denis 13 septembre 2013 At 17 h 16 min\nPour être concis, il faut que votre GTL respecte les dimensions minimum. Si ce n’est pas le cas, vous n’aurez pas l’attestation.\nPierre 7 octobre 2013 At 18 h 14 min\nen ce qui concerne la hauteur maximum du tableau électrique dans la GTL la norme indique 180 cm .\nC’est la hauteur au sommet du tableau ou bien la hauteur des leviers de manœuvre des disjoncteurs ?\nGuillaume Denis 13 octobre 2013 At 10 h 12 min\nPour ne jamais prêter à confusion, je préfère dire que c’est la hauteur maximum du tableau électrique, ce qui évite d’entrer dans des discussions sans fin (avec le CONSUEL par exemple) et avoir des problèmes par la suite.\nThomas 11 octobre 2013 At 21 h 03 min\nBonsoir, je viens d’acheter une maison de 1967, je souhaite refaire complétement l’installation. Je souhaite faire une installation strictement aux normes actuels. Mon compteur edf ainsi que le disjoncteur de branchement sont situé dans un placard.\nUn emplacement trop petit pour mettre la gtl.\nPuis-je laisse mon compteur à cet endroit et faire ma gtl à proximité.\nAutre question, dois-faire passer un consuel à la fin des travaux, en sachant que je vais une extension de la maison, donc déposer un permis de construire.\nGuillaume Denis 13 octobre 2013 At 10 h 09 min\nVous pouvez en effet dissocier la partie Comptage et tableau électrique. Si vous conservez votre abonnement, qu’il n’y a aucune demande de raccordement supplémentaire, vous n’avez pas à faire appel au CONSUEL.\nThomas 13 octobre 2013 At 13 h 17 min\nMerci beaucoup, j’ai une autre question, concernant la distribution des lignes électriques.\nJe vais ré-isoler les 4 murs périphériques de la maison avec du placo/laine de verre.\nPuis-je utiliser directement du câble r2v, où faut-il impérativement les faire passer dans des gaines ista? Dans ce cas est-il préférable d’utiliser de la gaine filé?\nConcernant les murs intérieurs, la réglementation sur les saignées est strict, en effet une saignées qui démarre du haut du mur ne pas descendre de plus de 80 cm.\nLe problème est que les fils venant de la GTL sortent par le haut de celle-ci pour arrivé dans le faux-plafond. Je dois donc faire une saigné jusqu’en bas du mur, puis une saignée horizontal au dessus de la plhinte pour alimenter les prises les interrupteurs, mais d’après la norme, c’est interdit.\nY-a t-il une solution ? Mise à part descendre le câble dans une moulure.\nNicolas 17 octobre 2013 At 11 h 30 min\nLa norme indique que La GTL doit contenir (entre autre) le panneau de contrôle si il est situé à l’intérieur du logement.\nJ’ai prévu d’installer ma GTL dans mon dressing (RDC).\nEDF veut installer le panneau de contrôle des la pénétration dans le sous-sol (accessible depuis l’habitation). Je ne souhaite pas deplacer ma GTL.\nEst il toléré que le panneau de contrôle ne soit pas dans la GTL ?\nGuillaume Denis 18 octobre 2013 At 13 h 27 min\nEDF vous a imposé (comme à son habitude) l’endroit de pénétration – le CONSUEL ne pourra pas vous le reprocher. Dans votre cas, je réaliserai pour ma part la GTL à l’endroit ou vous l’aviez prévue, avec à l’interieur de la GTL, un deuxième disjoncteur de branchement 500mA (non séléctif) qui servira de coupure d’urgence au niveau du tableau électrique.\neagle 17 décembre 2013 At 21 h 21 min\nla norme c14 100 impose de poser le panneau de comptage au +près du point de penetration , et pas edf\nGuillaume Denis 22 décembre 2013 At 12 h 04 min\nEn effet, c’est la norme NF C 14-100 qui impose la pose prêt du point de pénétration: mais le prestataire est le seul responsable du respect de cette norme et “impose” (avec des guillemets) le positionnement.\nThomas 22 octobre 2013 At 15 h 18 min\nBonjour, peut-on utiliser du câble derrière du placo ( mur et faux plafond)?\nAlors est-il obligatoire de mettre de la gaine filée?\nThomas 22 octobre 2013 At 19 h 13 min\n*(petite faute de frappe)\n“Ou” alors est-il obligatoire de mettre de la gaine filée?\nBrahim A 11 novembre 2013 At 19 h 17 min\nJe découvre votre site aujourd’hui et je dois dire qu’il est super.\nAussi j’ai eu petite question concernant la GTL. Est-il autorisée de la placer derrière la porte d’entrée.\nJ’ai jeté un oeil à ce document mais je n’ai pas réussi à trouver de réponse claire : http://www.erdfdistribution.fr/medias/Sequelec_public/Sequelec_Gaine.pdf.\nGuillaume Denis 15 novembre 2013 At 21 h 43 min\nSans un plan précis, je ne peux vous affirmer à 100%. En toute logique, cet emplacement est autorisé.\nchristianTh 19 novembre 2013 At 17 h 41 min\nERDF m’a installé 2 compteurs et disjoncteurs dans le local d’entrée d’une maison comportant 2 appartements . puis je installer les gaines GTL prés de ces compteurs EDF ( dans le local d’entrée) ou est ce obligé de les mettre à l intérieur de chaque appartement\nGuillaume Denis 20 novembre 2013 At 9 h 47 min\nLes GTL doivent se trouver dans le logement, et non sur les paliers.\nchristianTh 21 novembre 2013 At 18 h 53 min\nbonjour et merci pour votre précédente réponse\nJ’ai posé une GTL à l’étage et je voudrais savoir s’il y a une norme qui prévoit une distance maxi pour le câble de terre qui partira du tableau jusqu’à la barrette de terre qui se trouve au rez de chaussée, soit environ 3,5 m.\nje pense faire avec du 6 carré.\nJB 4 décembre 2013 At 18 h 58 min\nEncore une question!\nPour un appartement le “tableau a fusibles” doit il etre obligatoirement dans le logement ou peut il rester sur le palier (partie commune)?\nGuillaume Denis 7 décembre 2013 At 9 h 48 min\nObligatoirement dans le logement!\nherrbach didier 20 décembre 2013 At 11 h 42 min\nje rénove une vieille maison mais le compteur très ancien me gène, parce qu’il est derrière une porte et sur un mur qui m’empêche de faire une isolation correcte, edf peut-il le déplacer où puis je le faire déplacer, et quel sera le montant du déplacement , j’aimerais qu’il soit déplacé vers le mur vers la cheminée, est ce possble, ou tout autre pièce, la maison est grande\nGuillaume Denis 22 décembre 2013 At 12 h 02 min\nDifficile de répondre à votre question sans plans, mais je peux déja vous donner les informations suivantes:\nL’exécution n’est pas à votre charge.\nLe prix, variable selon la tâche à accomplir\nL’emplacement près de la cheminée pas conseillée\nJeremy 22 décembre 2013 At 12 h 48 min\nNous rénovons actuellement une vieille maison, j’ai plusieurs questions:\nnotre arrivée EDF est actuellement en façade, nous souhaitons faire enterrer cette ligne, la distance limite de propriété-maison est de 25 mètres, cependant le poteaux EDF le plus proche se situe à environ 30 mètres de notre entrée de terrain. ERDF nous à signalé que nous devrons effectuer une installation de type 2, or j’avais lu que si la distance entre la limite de propriété et l’habitation était inférieure à 30 mètre il s’agissait d’une instalation de type 1?\nj’ai également vu sur la documentation EDF que l’arrivé électrique dans le logement ne doit pas passer par des pièces humides, dans notre cas la gaine TPC devrais passer sous la dalle de la cuisine (maison de plein pied), est ce que le passage sous la dalle est considéré comme un passage dans la pièce?\nje souhaitait installer une GTL (préfabriqué) de 300mm de large pour l’électricité et y accoler une autre GTL de 300mm de large pour le réseau de communication, mais je souhaitait implanter les équipement de communication à la même hauteur que ceux du tableau de répartition éléctrique (entre 1m et 1m80) cela pose-t’il un problème de norme? car j’ai lu dans votre article qu’ils devaient être implanté en dessous de 1m10 et au dessus de 1m80.\nmerci d’avance pour vos réponse et pour les infos apportées par votre site,\nGuillaume Denis 4 janvier 2014 At 10 h 54 min\nPour répondre dans l’ordre à vos questions:\n– Votre installation est limite type 1 type 2 – je pense donc que vous devrez vous même tirer l’alimentation et donc un type 2\n– La gaine TPC passant dans la dalle ne passe pas dans la cuisine, pas de problème de ce côté (attention à respecter les profondeurs)\n– Votre installation de GTL est correcte, les deux tableaux (répartition et communication) peuvent très bien être à la même hauteur.\nPommier mickael 22 décembre 2013 At 15 h 18 min\nJe viens d acheter une maison mitoyenne. Le vieux compteur edf se trouve a l etage et est alimenter par un càble qui passe en facade et qui fait tout´le tour de la maison de mon voisin. Je souhaite faire des travaux de renovation y compris l electricité et surtout mon voisin ne veut plus de se cable qui est accrocher a sa facade. Puis je demander a edf de deplacer le compteur et retirer se cable qui va au poteau electrique? Dois je faire passer le consuel en cas de deplacement?\nGuillaume Denis 4 janvier 2014 At 10 h 55 min\nVous pouvez effectivement demander à EDF le déplacement du compteur. Pour le consuel, c’est à EDF qu’il faut demander, je ne peux pas m’avancer sur ce point.\nMichael 28 décembre 2013 At 20 h 00 min\nBonsoir, je dois realiser ma gtl, ma question est simple, concernant le volume de 600×200, cela sert juste a passer les gaines ? Mon tableau avec disjoncteur vient donc par dessus ? Je ne peut pas mettre le tableau dans le volume histoire que l’ensemble ne soit pas teop epais ? Parce que 200 de GTL et encore une quinzaine de cm d’epaisseur de tableau ca commence a faire gros.\nMerci d’avance pour vos precieux conseils.\nGuillaume Denis 4 janvier 2014 At 10 h 56 min\nLa GTL est un volume minimal à respecter, qui inclus les arrivées et départs de courants fort/faible – comprenez dans cette phrase les différents tableaux électriques.\nMichael 29 décembre 2013 At 10 h 57 min\nBonjour, ou doit se trouver le tableau sur la gtl ? Les dimension sont de 600×200, mais le tableau doit-il etre dans ce volume ou sur ce volume ? Suis-je clair ? Comme je veux faire ma gtl en bois je veux savoir si j’implante mon tableau sur le mur ou au dessus des 200 d’epaisseur de la gtl.\nMerci pour vos excellents conseils.\nGuillaume Denis 1 janvier 2014 At 12 h 44 min\nLe volume est un volume minimal, tableau électrique inclus.\nChris 29 décembre 2013 At 11 h 35 min\nJ’ai le compteur (30A- 6kW) + le disjoncteur de branchement de 650mA à l’extérieur de la maison.\nJe compte faire une rénovation totale de l’électricité sans changer le compteur et le disjoncteur. Par contre le câble est du 6 carré entre le disjoncteur de branchement et le tableau électrique de la maison (environ 25 mètres de câble dans une gaine de 40).\nEst-ce que la GTL est obligatoire?\nEst-ce que je peux passer du 10 carré sans avoir recours au consuel?\nJe souhaite mettre la GTL dans le salon au 1er étage de ma maison, est-ce aux normes?\nGuillaume Denis 1 janvier 2014 At 12 h 42 min\nLa section me paraît courte, il vous faut dimensionner le câble (voir dans cet article)\nEn rénovation, la GTL n’est pas obligatoire (dans certain cas oui, comme la réfaction et la réorganisation totale des cloisons)\nPour l’emplacement du tableau électrique, celui ci doit être accessible depuis l’unité de vie – au rez de chaussée\nGérard L 30 décembre 2013 At 17 h 19 min\nTout d’abord je tiens a vous remercier et a vous féliciter, votre site est d’un qualité remarquable.\nDésolé de vous importuner d’avantage, (j’ai vu quelques cas similaire au mien plus haut ), mais vu l’implication et les conséquences potentielles futures, je préfère reposer la question précisément.\nJ’ai acheté un loft a aménager, (5m x 13m) + 3/4 de la même surface en étage (pour l’instant ce n’est qu’une coquille vide)\nERDF a déjà positionné le panneau de contrôle , a coté de la porte d’entrée, sur un mur en parpaing, encore non isolé.\nCe panneau de contrôle se situe sur une des petites surfaces du loft ( 5m ), et juste sous une solive métallique posé // contre le même mur.\nSi je fais ma GTL a cet endroit, cela perturbe considérablement mes plans, car vu la postions de la porte, cela va élargir considérablement le couloir et diminuer la pièce adjacente + la solive va rendre le passage des gaines un peu compliqué.\n1/ ai-je le droit de faire ma GTL dans un autre endroit ( un cellier situé a 6/7m ) ? en sachant que dans ce cas le panneau de contrôle n’y sera pas inclus.\n2/ puis-je démonter moi-même le panneau de contrôle pour le repositionner sur mon placo une fois le mur isolé ?\nGuillaume Denis 1 janvier 2014 At 12 h 37 min\nVous pouvez déporter votre tableau électrique dans votre cellier (n’ayant pas les plans, je ne peux vous le certifier à 100%)\nConcernant le panneau de contrôle, vous ne pouvez pas le déplacer vous même sans en faire la demande auprès d’ERDF\nAlain 4 janvier 2014 At 1 h 22 min\nJ’ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse précise :\nDans la norme, il est indiqué que si le disjoncteur de branchement est situé dans un garage ou un local annexe, en accès direct avec le logement, alors,il n’est pas nécessaire de prévoir un dispositif de coupure d’urgence supplémentaire.\nQu’appelle-ton “accès direct” ? Mon disjoncteur de branchement arrive dans mon garage qui est en sous sol de mon habitation. Le sous-sol communique avec l’habitation par un escalier interne. Est-ce condidéré comme un accès direct ?\nGuillaume Denis 4 janvier 2014 At 10 h 44 min\nL’accès doit se faire depuis “l’unite de vie” (terme exacte de la norme) avec un accès depuis le même niveau – pas en sous sol donc. Il vous faut donc rajouter une coupure d’urgence à côté de votre tableau électrique.\nAlain 4 janvier 2014 At 11 h 33 min\nMerci beaucoup Guillaume pour votre réponse rapide, et encore bravo pour votre site !\nMaurice M 8 janvier 2014 At 18 h 22 min\nDans une GTL Legrand 18 modules 3 compartiments (référence 30068), l’arrivée EDF à gauche, milieu courants forts, droite courants faibles (communication, tv) où peut-on fixer la barrette de coupure de terre sachant que le câble de terre 25 mm2 vert-jaune (pour aller au tableau de répartition) ne doit pas être avec l’arrivée EDf, ni avec la communication et aussi ne doit pas avoir de croisement.\nGuillaume Denis 13 janvier 2014 At 17 h 46 min\nDifficile de répondre sans plan d’implantation précis. L’idée est que cette barrette doit être facilement accessible pour tout test.\nMaxime 9 janvier 2014 At 23 h 41 min\nJe tiens tout d’abord a vous dire que votre site est d’une organisation et d’une source d’information remarquable .\nPour ma part, je vais très prochainement débuter une renovation d’un ancien corps de ferme d une surface total de 200m2 ( 100m2 RDC et 100m2 au R+1 ).\n– J ai prévu une Gtl de type Drivia 18 a trois couvercles ou sera incorporer la platine tarif bleu + le tableau electrique de 4 rangées et le tableau de communication. Est ce que ma GTL est suffisamment large ou dois je prévoir un autre compartiment ?\n– Ma GTL sera implantée dans le séjour dans un retour de moellon d’une profondeur de 300mm environ, j ai pour projet de réaliser un placard ferme ( non a cle ) ou se situera la GTL, est ce possible ?\n– Seriez vous en mesure de me guider dans le choix du tarif bleu ( I ) pour une rénovation de 200m2 avec chauffage à inertie sur la moitié de la maison et un poêle sur l’autre partie ?\n– Enfin, quel RT dois je appliquer pour une rénovation électrique totale ?\nVoilà je pense avoir fait le tour de mes préoccupations pour le moment !!!!\nJe vous remercie par avance des réponses que vous pourrez m apporter .\nGuillaume Denis 13 janvier 2014 At 17 h 50 min\nLa GTL Drivia fera parfaitement l’affaire pour répondre aux normes.\nConcernant l’implantation, cette dernière me paraît correcte (sans disposer des plans)\nPour la valeur de l’abonnement, il me faudrait savoir exactement vos besoins\nConcernant la règlementation, il vous faut dans un premier temps respecter au niveau électricité la NF C 15-100\nMaxime 14 janvier 2014 At 23 h 12 min\nMerci Guillaume pour avoir répondu à mes questions , il est vrai que EDF répondra plus précisément en fonction de nos besoins, c est surtout le point du placard qui ma\nAlerte, a priori pas d inquiétude a avoir pour le consuel a se sujet !!\nJe te remercie encore ! A bientôt certainement …..\nMaxime 14 janvier 2014 At 23 h 13 min\nJ’essaierai malgré tout de te faire parvenir un plan détaille de la GTL !!! Comment je sais pas ??\nMichael 22 janvier 2014 At 9 h 20 min\nBonjour, je realise l’electricité de ma future maison. Concernant la liaison equipotentielle de la salle de bain, qu’en est-il ?\nJ’ai actuellement une terre qui arrive sur mes prises depuis mon tableau. Une terre qui arrive sur mon circuit eclairage depuis le tableau. Et j’ai fait une arrivee de la terre depuis le tableau qui va au lavabo, au seche serviette et au bac a douche.\nPar contre ces 3 terres ne sont pas reliée entre elle sauf par le raccordement au tableau.\nDois-je prevoir un raccordemznt de ces trois terres ensemble dans la salle de bain ou alors ce que j’ai fais suffit ?\nMerci beaucoup pour vos precieux conseils.\nSebSoul 10 mars 2014 At 18 h 54 min\nJ’ai posé ma GTL dans le garage du coté où la hauteur est de plus de 3m. la goulotte s’arrête donc vers 2,50m. J’ai profité de l’espace disponible entre la GTL et le plafond pour passer en apparent une gaine en PVC rigide de VMC . Est ce que cela va poser problème au consuel. Merci…\nGuillaume Denis 13 mars 2014 At 16 h 30 min\nEn théorie, la GTL est un espace située sur toute la hauteur, et il ne faut pas que d’autre canalisations autres que l’électricité passent dans cet espace.\nDonc oui, vous pouvez avoir un problème.\nChristophe 17 mars 2014 At 18 h 44 min\nBonjour, lors d’une rénovation est-ce que le disjoncteur doit obligatoirement être situé dans la GTL ou peut-il être seulement à proximité?\nGuillaume Denis 31 mars 2014 At 17 h 22 min\nDans le cas ou le disjoncteur de branchement n’est pas situé dans (ou dans la même pièce) que la GTL, il vous faudra une coupure d’urgence au niveau du tableau électrique\nLaurent 30 mars 2015 At 15 h 53 min\nje suis en pleine rénovation et me pose quelques questions, à savoir:\nje souhaite faire une GTL semi encastrée avec les conducteurs sous gaine ICTA derrière une cloison de doublage en double plaque de BA13 démontables, et fixer les différents tableaux sur cette cloison pour éviter d’avoir des goulottes blanches (je ne déplace pas compteur ERDF), d’abord est ce possible? si oui quel espace dois je conserver derrière les plaques de BA13 et le mur porteur ? Merci d’avance pour votre réponse ….CDT\ngdenis 30 mars 2015 At 15 h 58 min\nVotre espace GTL est conforme. Pas d’espace minimal derrière votre cloison (il faut que vos gaines puissent circuler.\nLaurent 31 mars 2015 At 7 h 40 min\nYoann 6 avril 2015 At 16 h 31 min\nMon maçon m’a indiqué que la GTL ne pouvait pas être placé sur un des 4 murs extérieurs de la maison à cause de la RT 2012 et qu’il fallait obligatoirement qu’elle soit sur une cloison interne. Etes vous d’accord avec ça ? Si oui, comment fait-on pour installer la GTL avec les câbles qui passent dans la dalle en début de construction alors qu’aucune cloison n’est encore créée ?? Merci d’avance pour votre réponse.\ngdenis 6 avril 2015 At 17 h 08 min\nJe pense que votre maçon fait référence à l’étanchéité à l’air. En positionnant la GTL et donc les arrivées/départs électriques sur un mur Froid, on risque d’amener de l’air dans toute l’habitation (ce n’est qu’un risque) Il faut donc sur ces départs/arrivées positionner des bouchons de gaines pour éviter de créer des pertes à ce niveau.\nLa RT2012 n’impose rien de spécifique mis à part le comptage énergétique), juste des préconisations au niveau de l’étanchéité et des bons usages de pose (c’est déjà pas mal, et très contraignant pour tous les corps de métier)\nJean-Pierre 7 avril 2015 At 16 h 17 min\nDans mon immeuble parisien, nous avons supprimé l’escalier de service qui contenait les colonnes montantes de gaz et d’électricité.\nLa colonne d’électricité doit être déplacée à l’intérieur de la cage d’escalier principal. Un devis d’ERDF a été présenté par notre architecte en 2009, et voté par les copropriétaires.\nLes travaux ont trainé. En 2012, notre architecte nous a informé qu’il était nécessaire désormais pour ERDF de déplacer les compteurs privatifs situés dans les arrière cuisines et de les installer dans les entrées, en raison des nouvelles normes C14-100.\nJe précise que la rénovation de l’immeuble ne concerne aucunement nos parties privatives, que, selon vos écrits et ce que j’ai pu lire par ailleurs, je ne “déplace pas de cloison” ni ne fais aucune “rénovation totale” de mon appartement.\nMa copropriété veut me contraindre et me menace de me “priver d’électricité” si je n’accepte pas le déplacement de mon compteur dans l’entrée, ce dont je me passerai volontiers (c’est moche, cela prend de la place, et il est très bien là ou il est).\nIl semble qu’ERDF refuse de déplacer la colonne si l’ensemble des copropriétaires n’accepte pas le déplacement des compteurs.\nEn 2013, le syndic a fait voter une décision pour me contraindre et me menaçant de me “priver d’électricité” si je ne donnais pas mon accord. J’ai attaqué cette décision qui a été votée… et rien n’avance…\nPeut on vraiment me contraindre à ce déplacement de compteur ?\nLa norme C14-100 date de février 2008, ERDF et l’architecte ne devaient ils pas nous demander autorisation de déplacement en 2009… ?\nQuelle est la responsabilité respective d’ERDF, de l’architecte et du syndic dans cette situation complexe ?\ngdenis 8 avril 2015 At 15 h 29 min\nQuestion très complexe et épineuse, qui fait intervenir 4 parties (vous, l’architecte, ERDF et le syndic)\nTrès honnêtement, je ne saurai vous indiquer quelle serait la marche à suivre.\nJe doute que votre syndic est une quelconque capacité à vous “priver d’électricité”. Ce n’est en effet pas de leur ressort – ni légal.\nJe vous invite à vous orienter vers un médiateur pour ce genre d’affaire (ou un avocat)\nIlovir 24 avril 2015 At 19 h 17 min\nJe vais rénover un appartement de 50 m², dont l’installation électrique est en l’état de sa construction en 1956. Il y a sur le mur de l’entrée, un tableau en contreplaqué 0.30 m x 0.90 m, sur lequel sont fixés le boitier d’arrivée EdF, le compteur (ancien, noir), et un disjoncteur remplacé il y a 10 ans. Rien d’autre : les protections se font ensuite par des fusibles sur chaque prise et interrupteur.\nJe ne compte pas faire une rénovation totale avec Consuel, mais un bon remaniement comprenant de nouveaux circuits, sous goulotte et partiellement engravés, toutes les prises et interrupteurs neufs, et les lignes spécialisées. Bien-sûr, je vais créer, non pas une GTL, mais un tableau de répartition (Genre Drivia ou Opale de 2 x 13 modules). Je vais visser celui-ci au mur sous le tableau bois, entre 1 m et 1.30 m du sol. Il en partira une goulotte 60 x 40 avec câblages filaires qui remontera sur le côté du tableau bois avant de se disperser ensuite.\nJe prévois 12 lignes en tout, avec deux interdif.\nJe voudrais bien dissimuler cet ensemble électrique (tableau d’époque, mon tableau neuf et la goulotte de départ) dans un petit habillage qui fera une sorte de placard dans l’entrée. Emprise en plan : 0.40 m x 0.20 m, sur toute la hauteur. Construction en contreplaqué, avec une porte à charnières invisibles, ne fermant bien-sûr pas à clé.\nJe n’ai rien trouvé de précis dans la norme sur les possibilités d’habillage de ce type d’ensemble tableau. La mise en placard est précisée pour les divisionnaires, mais pas pour les principaux. Cette encoffrement peut-il, à votre avis, se faire dans les conditions que j’ai décrites ? Sincères salutations\ngdenis 25 avril 2015 At 7 h 44 min\nJe pense que votre habillage est correct.\nLe principal, et vous l’avez précisé, c’est que le placard ne soit pas fermé à clé.\nBFlorian 4 mai 2015 At 15 h 21 min\nBonjour, je voudrais savoir si je peux installer ma GTL dans le garage qui est en sous-sol en sachant que je passe avec la RT2012? Cordialement Florian\ngdenis 4 mai 2015 At 15 h 31 min\nLa GTL doit être accessible depuis l’unité de vie. Je vous invite à lire cet article qui vous donnera d’avantage d’explications: https://www.installation-renovation-electrique.com/gtl-garage-sous-sol-conditions/\nNICOLAS 5 mai 2015 At 21 h 41 min\nLa taille des GTL est elle standard? Peux on installer un tableau et GTL Legrand avec un tableau de communication schneider,siemens…\ngdenis 7 mai 2015 At 6 h 03 min\nEffectivement, la taille des GTL est standard. Concernant la compatibilité matériel, je préfère en général associé le tableau et la GTL de même marque (au niveau des fixations)\nLe reste du matériel (protections etc..) peuvent être de marque différente.\nLegrand 17 mai 2015 At 20 h 14 min\nBonjour, je voulais savoir je suis en construction neuve et je suis en train de terminer mon tableau électrique avec la GTL. Est il possible de recouvrir les fourreaux complètement? Comme j’ai déjà passé tout les câbles futur (portails, ecl extérieur….), je n’ai pas besoin qu’en soit il soit visible et accessible. Je pensais recouvrir avec du plâtre donc possibilité de casser le plâtre pour accéder aux fourreaux. Je vous remercie.\ngdenis 18 mai 2015 At 6 h 22 min\nJe vous conseille plutôt de mettre un morceau de goulotte avec capot et de glisser ces fourreaux à l’intérieur. Ce sera plus propre et plus facile d’accès pour les futures connexions électriques.\nanto 29 mai 2015 At 15 h 33 min\nJe souhaite mettre ma GTL dans un angle du cellier(qui ne possede pas de porte qui donne vers l exterieur) qui se situe a 6 metre de l entree principale\ngdenis 30 mai 2015 At 8 h 18 min\nAvez vous accès directement à ce cellier depuis votre habitation (sans passer par l’extérieur)?\nJulie F 1 juin 2015 At 5 h 43 min\nBonjour, nous rénovons une vieille maison. Un électricien nous a fait tout l’électricité et nous a posé une GTL en laissant a l’intérieur l’emplacement nécessaire pour le nouveau compteur ainsi qu’en passant une gaine dans notre mur pour réceptionner le branchement en façade sur l’extérieur. ERDF est venu pour faire un devis, ils ne veulent absolument pas mettre le compteur a l’intérieur de la GTL (je précise que tout est aux normes) mais ils nous proposent de mettre en façade deux coffrets. Un avec le compteur et le disjoncteur et l’autre ce sera juste pour eux pour l’alimentation. Ils nous demandent donc de casser une marche en façade pour les mettre a un endroit précis en bord de route.\nJulie F 1 juin 2015 At 5 h 56 min\nMon message est parti trop vite.\nNous aurions donc voulu savoir si c’était vraiment obligatoire de mettre le compteur à l’extérieur. L’agent erdf nous a dit que c’était en rapport avec la loi SRU de 2009 mais je n’ai pas compris pourquoi. Nous sommes bien embêtée de devoir mettre les deux coffres devant notre chaumière.\ngdenis 1 juin 2015 At 16 h 23 min\nJe vous avouerai que lorsque EDF a décidé d’une chose, il est difficile de leur en proposer une autre (expérience vécue également)\nCflorian 14 juillet 2015 At 14 h 19 min\nBonjour a tous! nous avons un maison environ 180m2 RDC ,1et Etage et 2eme Etage et nous voulos faire deux studio au RDC pour location et 1er etage aussi pour location\n2eme etage est pour nous..Nous avons une chambre speciale au RDC ( salle de chaudierre et on veut mettre le chafeau-eau aussi, 1lavabo et 1machine a laver\nEsq est posible de mettre le tableau electrique dans cette piece ou pas?\nEt encore un question au sujet de position de tableau: Compteur electrique est dans la rue,on a besoin de 4 lignes diferents pour chaque apartement et mettre de GTL avec tableau electrique et comunication a l’intereur de chaque piece de location ou on peux mettre une seul fil jusq garage et de mettre par exemple un collone et apres de ramification pour chaque tableau..merci\nbonne journe a vous!!\nFlo MAC. 21 juillet 2015 At 8 h 53 min\nnous rénovons une maison ancienne et n’avons pas déplacer de cloison (par contre on en a abattu plusieurs…)\n1°) doit on faire une GTL?\n2°) étant en travaux et l’installation n’étant plus du tout aux normes, nous avons demandé l’installation d’un coffret de chantier. Je précise que nous n’avons que 3 mois pour faire les travaux urgents et devont ensuite déménager dans cette maison)\ndonc la question est est ce qu’une fois que l’électricité de la cuisine et de la salle de bain seront faites, nous pourrons demander à EDF de basculer sur l’installation normale (et de ne plus utiliser le coffret de chantier)? tout cela sans avoir fait venir le consuel (vu que l’installation de la maison ne sera pas terminée)?\n3°) le compteur très ancien (système “à roue”) est placé dans l’entrée pile devant la porte, vraiment pas pratique. Nous voudrions le faire déplacer au sous sol, et mettre le tableau électrique à proximité.\nsoucis : le sous sol n’est pas accessible directement de l’intérieur, il faut sortir par une véranda, descendre quelques marches, ouvrir une porte (qui doit fermer à clef pour les effractions). est ce que ce type d’installation serait autorisée ou est ce que nous allons devoir trouver une place pour compteur et tableau à l’intérieur de la maison?\nMerci d’avance pour vos précieuses réponses. J’avoue qu’un tel chantier génère beaucoup de stress car beaucoup d’inconnus….\ngdenis 22 juillet 2015 At 5 h 29 min\n1) Si ce n’est pas une rénovation totale, pas besoin de GTL. Je vous invite cependant à respecter toutes les règles qui s’appliquent à la GTL (pas de canalisations d’eau à proximité ou traversantes dans le volume etc…)\n2) Je ne pense pas, à confirmer auprès d’EDF\n3) Votre tableau électrique ainsi que la coupure d’urgence doivent être accessible directement depuis le logement, donc pas possible dans votre cas.\ndavid 27 juillet 2015 At 9 h 07 min\nje tenais a vous feliciter pour le temps que vous consacrer a approrter des reponses\nJ’ais une grande maison individuelle que je souhaiterais diviser en 3 apprtement je dois donc faire installer une colonne montante qui distribuera l’eclectricite dans chaque logement . Ma question est : sachant que l’alimentation de chaque appartement ne doit pas passer dans une partie privative peut elle s’effectuer par l’exterieur ? ( car j’ais le logement des comble qui n’est pas desservi par une partie commune , il aura sa propre entree )\ngdenis 28 juillet 2015 At 6 h 03 min\nEffectivement, les canalisations des parties communes (et la colonne montante) ne doivent pas traverser de locaux privatifs.\nLa norme indique également que ces canalisation ne doivent pas être situées dans des locaux non accessibles en permanence. A mon sens, les extérieurs en font partie (pour les parties hautes qui ne peuvent être accessibles en permanence)\nSelon mon interprétation, vous ne pouvez pas faire passer votre colonne montante par l’extérieur.\nMserreau 17 août 2015 At 11 h 21 min\nPourriez vous me renseigner sur ma situation?Je souhaiterai savoir si je pourrai installer ma gtl dans mon WC,la gaine serait à une distance de 1,50m du wc,aussi je souhaiterai installer le tut dans un placard et à côté un lave main cela vous parait il possible?\ngdenis 17 août 2015 At 14 h 48 min\nLe problème qui peut se poser dans votre cas, c’est l’accès au tableau électrique (et à la coupure d’urgence). La plupart du temps, les WC possèdent une porte qui peut être fermé à clé. L’accès à la GTL ne doit pas être sous clé.\nMserreau 17 août 2015 At 18 h 54 min\nvraiment merci d’avoir pris en compte m’a demande aussi rapidement, j’hésitais.\nDonc c’est le fait de la porte qui ce ferme qui pose problème,est ce rédhibitoire?Sinon autre possibilité serait de mettre la gtl dans placard de couloir,au dessus plancher béton et wc, la gtl serait à côté du tube de diamètre 100mm provenant de l’étage, cela est il faisable?\ngdenis 18 août 2015 At 10 h 11 min\nCe problème de porte est effectivement un frein. Si vous pouvez placer votre GTL dans un placard de couloir (qui doit être uniquement réservé au tableau électrique et à rien d’autre).\nConcernant vos réseaux d’évacuation, il ne doivent pas croiser le volume GTL, c’est la règle.\nberteaux 17 août 2015 At 18 h 24 min\nBonjour,voilà nous avons fait refaire entièrement notre installation électrique sur 3 étages et notre GTL est au sous sol. Mon problème est le suivant: cet espace GTL ( et donc toutes les gaines qui rentrent dans le coffret électrique) est situé à coté d’un tuyau d’evacuation d’eau des WC. Il y a la GTL et le tuyau est au dessus et après dévit sur la droite à maximum 2 cm du compteur électrique ( toutes les gaines électriques passent dans le même caisson que le tuyau d’evacuation d’eau et en fait tout arrive au sous sol, les gaines rentrent dans le compteur avec les disjoncteurs… et le tuyau d’evacuation part sur la droite mais passe à 2 cm du boitier). Je n’arrive pas à savoir si cela est aux normes ou si le jour où l’on vendra il y a aura un soucis de sécurité?\ngdenis 18 août 2015 At 10 h 33 min\nLe volume GTL ne doit en aucun cas être parcouru par une conduite différentes d’une canalisation électrique: Ce volume va du sol au plafond concernant la GTL. Si votre conduite n’est pas dans ce volume, les normes sont respectées.\nConcernant le passage à proximité du tableau électrique, la canalisation d’évacuation n’est pas vue comme un point d’eau, il ne doit pas y avoir de problème normalement.\nChristophe Tioni 18 septembre 2015 At 8 h 17 min\nBonjour, je suis locataire sous contrat de bail d’un appartement de type studio dont l’entrée se situe directement dans la rue. N’étant pas le propriétaire mais désirant faire évoluer l’installation électrique dans les normes européennes je me questionne sur la sécurité de l’emplacement d’une Gaine Technique de Logement. En effet, ne serait-il pas dangereux d’avoir une literie à proximité d’une GTL?\nA ce jour, le studio que je loue n’éxède pas les 30m², et mon lit se trouve à proximité du compteur électrique actuel: C’est dangereux!\nL’investissement financier dans l’installation d’une GTL est important dans mon cas et celui de ma propriétaire. J’ai aussi lu que l’emplacement d’une GTL dans une cuisine est proscrit. Alors pour un studio… (?).\nronan 20 septembre 2015 At 18 h 07 min\nbonjour je vient d’acquérir un garage je souhaite amener électricité le garage se trouve a 100m de la limite de propriété donc je doit tiré un câble de 70mm2 alu premièrement je voudrait savoir si je peut mettre les fouet de réduction dans la gtl ou dans une boite de dérivation ? deuxièmement mon arrivé de câble arrive dans le disjoncteur 500ma fournis par edf car plus de de 30mettre ensuite je repart a mon tableaux de répartition ou il passe dans un autre élément ?\ngdenis 21 septembre 2015 At 6 h 17 min\nVous êtes dans le cas d’un branchement de type 2 (voir l’article ici).\nLe raccordement par fouet ce fait d’un côté au niveau du PDL (point de livraison) en dessous du disjoncteur de branchement EDF.\nA l’autre extrémité – au niveau de votre GTL – il vous faut installer un autre disjoncteur de branchement (non sélectif) qui servira de coupure générale. La connexion avec les fouets électrique se fera au niveau de ce disjoncteur de branchement pour repartir vers les borniers d’alimentation électrique du tableau.\nfabrice 26 septembre 2015 At 21 h 31 min\nje souhaite installer ma GTL dans une pièce faisant office de Bureau. Cela respecte t il la norme?\ngdenis 30 septembre 2015 At 6 h 17 min\nVoici les emplacements préconisés par la norme:\n– “Dans l’entrée du logement, dans une circulation ou dans un dégagement”\n– “Dans un local technique”\nLa pièce Bureau, n’est pas inclus dans ces pièces. Dans la mesure du possible, il faut la placer ailleurs.\nCarminas 1 octobre 2015 At 21 h 52 min\nLa NF C15-100 indique que la GTL doit se situer “de préférence à proximité d’une entrée principale ou de service”\nMais ce n’est pas une obligation.\nMême si ce n’est pas un emplacement idéal, rien n’interdit de mettre la GTL dans un bureau, d’autant plus que la préférence exprimée plus haut à disparu avec l”amendement A5 de la NF C15-100.\nAttention toutefois si le panneau de contrôle avec compteur et le disjoncteur ERDF est dans la GTL.\nCar dans ce cas, il faut respecter en plus la NF C 14-100 qui est nettement plus restrictive.\nNéanmoins si la NF C 14-100 n’autorise pas le positionnement tableau de contrôle dans une chambre à coucher, elle n’indique pas de restriction particulière pour un bureau\nfabrice 15 novembre 2015 At 18 h 22 min\nBonsoir, désolé pour cette réponse si tardive.\nMerci beaucoup pour cette réponse très claire et précise. En ce qui concerne le disjoncteur et le compteur ERDF il se trouve à l’extérieur en limite de propriété. Du coup si j’ai bien compris votre réponse il n’y a rien qui m’interdit de mettre ma GTL dans le bureau.\npascal 6 octobre 2015 At 10 h 22 min\nje lis tout et son contraire sur la définition exacte d’une GTL..Pardonnez moi si la question à déja été traité sur ce forum(a force de piocher ici et là des infos je ne sais plus où j’en suis)\nCarminas est présent sur de nombreux forum et souligne souvent que la GTL n’est pas une goulotte mais un “espace virtuel”.Partant de là doit-je comprendre que l’installation d’une goulotte 250×600 (les fameuses goulottes dite “GTL”) sur laquelle on fixe habituellement dans le neuf le tableau de répartition,de communication et le compteur EDF n’est pas obligatoire??\nJe prend comme exemple un appartement que je suis en train de finaliser, il ne me reste plus que le tableau à faire: la zone où va se situé celui ci est un mur vierge de tout autre chose, 3 mètres environ sur une hauteur de 3 mètre également( car plafond rampant). Si je comprend bien, mon espace GTL est laaaargement dans la norme(!).Je n’est pas besoin de matérialiser un espace de 600mm de large par 200mm de profondeur..? Soit dit en passant, les fameuses goulottes dites “GTL” ne font pas 600 par 200.\nMerci de m’éclairer sur ce sujet trés flou de l’interprétation de la norme.\ngdenis 6 octobre 2015 At 13 h 02 min\nEffectivement, c’est bien un volume virtuel dans lequel intégrer les réseaux.\nCôté matériel, on peut utiliser les fameuses GTL (appelée à tord par les fabricant).\nMais on peut se limiter à fixer tous les éléments au mur et faire arriver les réseaux par dessus/dessous (ou même encore sur le côté) via des goulottes qui doivent être adaptées au nombre de fils électriques.\nCarminas 6 octobre 2015 At 19 h 43 min\nPour être plus précis, la norme indique que dans le cadre d’une installation en saillie, la matérialisation de la GTL peut se limiter à un système constitué par un ensemble de goulotte(s) et de coffrets, et que le volume de la GTL, même partiellement occupé ne peut pas être utilisé à un autre usage.\npascal 7 octobre 2015 At 10 h 37 min\nAnthony 13 octobre 2015 At 15 h 40 min\nJ ai fait une demande d un deuxieme abonnement pour une dependance(non habitation)situé a 130 metre de la maison,edf a posé le disjoncteur dans le garage de la maison mais il n y aura que le depart pour la dependance\nJ ai quelques questions…\n-La GTL est elle obligatoire dans le garage pour un coffret une rangee avec seulement un seul depart pour la dependance?\n-Faut il poser une GTL dans la dependance en sachant que l installation sera entierement en appareillage etanche coffret de repartition aussi?\n-ou dois-je placer le parafoudre?\n-Et puis-je installer un lave main dans la meme piece?\ngdenis 14 octobre 2015 At 13 h 56 min\nIl faut bien comprendre que la GTL est un volume virtuel. Dans votre cas précis, il cela dépend de la distance par rapport à d’autres éléments (conduites d’eau et de gaz)\nIl est sur que dans la dépendance, le volume GTL doit être respecté puisque ce sera l’endroit de départ et d’arrivée des différents réseaux\nLa présence d’un lave main peut également être possible, mais tout dépend de la distance encore une fois.\nSebastien 16 octobre 2015 At 18 h 19 min\nJe veux acheter un tableau de communication comprenant 2 prises est ce que mes prises seront considérées comme mes prises GTL afin d’éviter dans mettre dans mon tableau electrique.\nMa 2 eme questions j’ai le consuel qui va passer et je ne sais pas quoi faire avec mes DCL pour le double allumage. En effet J’ai prévu un double allumage dans mon séjour mais ce sera un lustre qui allumera 2 ou 4 lampes. Je ne sais pas si je dois mettre une dcl ou 2(je ne veux pas percer mon plafond inutilement). Je ne trouve rien à ce sujet. Que va dire le consuel si je laisse une seule DCL pour un double Allumage?\ngdenis 18 octobre 2015 At 8 h 09 min\nConcernant le premier point, les deux prises intégrées au coffret doivent faire l’affaire.\nPour votre problème de DCL, je vous suggère de déconnecter le double allumage et de le passer en simple allumage dans un premier temps (avec un interrupteur simple allumage au niveau de la commande).\nVous pourrez par la suite le passer en double allumage.\nLaurent 19 octobre 2015 At 15 h 58 min\nMerci pour cette bible qu’est ton blog !\nQuestion concernant la GTL: Il me semble avoir lu que la GTL devait être fixée sur un mur et non une cloison (est ce vrai ?).\nJ’ai donc choisi un pan de mur porteur périphérique de la maison pour installer la GTL (encastrée dans mon doublage d’isolation). Mais je me pose une question d’un point de vue thermique.\nComment peut-on éviter l’énorme pont thermique que represente le volume de ma GTL sans isolation ? Puis-je isoler entre mon mur structurel et le fond du coffret ?\ngdenis 20 octobre 2015 At 6 h 22 min\nConcernant la possibilité de fixer sur une cloison, ce n’est pas rigoureusement exacte: il faut en effet que cette cloison soit suffisamment rigide pour supporter a fixation des différents éléments. Dans le guide Promotelec qui concerne les locaux d’habitation, ces derniers suggère par exemple le doublage de plaque de placo BA13 pour atteindre une épaisseur minimal de 25mm. Il est également possible de faire une sorte de coffrage en saillie permettant de poser un bac d’encastrement sur ce coffrage.\nQuoiqu’il en soit, si vous posez votre GTL avec un bac d’encastrement dans une cloison sur mur extérieur, il faut en effet passer de l’isolant derrière pour diminuer l’effet de pont thermique.\nFlavien 5 novembre 2015 At 12 h 19 min\nBonjour et merci infiniment pour cette mine d’informations.\nJe suis actuellement sur ma gaine gtl qui devra accueillir un nouveau compteur électrique (2eme de l’habitation) et je me demandais ou devait être poser ce dernier ? Sur la gtl si j’ai bien compris et à une hauteur comprise entre 1m et 1,80m du sol. Et du coup le tableau de répartition électrique doit suivre la même réglé de positionnement ?\nDu coup il me reste 30cm entre mon tableau de répartition et mon coffret de communication, cela est il suffisant pour un compteur ? Et erdf acceptera il de le mettre à cet emplacement étant donné que c’est sur une cloison en ba13 (doublee) et que les fils électrique passent donc derrière ?\ngdenis 6 novembre 2015 At 15 h 59 min\nDans votre cas de figure, je me renseignerai d’abord ou Erdf serait en mesure de poser votre compteur électrique, et ensuite j’envisagerai le positionnement des autres éléments.\nCarminas 8 novembre 2015 At 22 h 26 min\nJe doute que la pose d’un 2ème compteur électrique (destiné à une autre partie de l’habitation qui sert de 2ème logement) soit possible à l’intérieur du premier logement.\nIl faudra probablement trouver un autre endroit en concertation avec ERDF\nBoNuX 18 novembre 2015 At 16 h 21 min\nActuellement dans un projet de construction je souhaite anticiper la mise en place d’un coffret domotique. L’espace prévu pour la GTL sera trop petit pour accueillir le tableau électrique (courant fort) et la partie communication (boitier et installation domotique).\n– peut on envisager de séparer ces deux éléments : un tableau électrique à un endroit, et le tableau de communication, DTI et domotique à un autre endroit ? Ces deux éléments seront dans la même pièce mais éloignés d’environ 2 mètres.\nJ’aurais donc l’arrivée électrique à un premier tableau et l’arrivée téléphonique DTI à un autre. Les courants forts à un endroit et le faible à un autre.\ngdenis 20 novembre 2015 At 7 h 47 min\nLa seule restriction existante à ce niveau est au sujet de la distance entre le barrette de terre du tableau de communication et la barrette de terre du tableau électrique:\nJe cite: “La liaison entre les barrettes de terre du tableau de répartition et du tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence inférieure à 50 cm) et d’une section au minimum égale à 6 mm2”\nIl vaudrait mieux prévoir un espace GTL plus grand avec les deux coffrets intégrés\nGeorges Tezier 3 décembre 2015 At 7 h 06 min\nBonjour, puis-je installer la GTL à une distance de 7 mètres de l’acces principal d’une maison d’habitation en auto-construction. Le parcours entre accès principal et GTL est rectiligne (couloir). Mon électricien considère qu’il n’y a pas d’objection mais le site ERDF mentionne “proche de l’accès principal”.\ngdenis 3 décembre 2015 At 7 h 49 min\nAucun problème en vue selon moi, je pense que votre électricien a raison\nSophie C 29 décembre 2015 At 22 h 39 min\nTrès intéressant votre article sur la GLT, et permet de mieux visualiser les choses surtout quand on est novice.\nJe souhaite faire des travaux d’agrandissement dans mon appartement, construction neuve de 2013, mais je suis embêtée par l’emplacement de la GLT. Cette dernière est dans un placard dans l’entrée, entrée que je souhaiterai rétrécir pour agrandir la salle de bain. Sauf que le placard contenant la GLT se situerai dans la salle de bain, ce qui est interdit si j’ai bien compris.\nMa première question est : est ce que je dois garder cette GLT? et selon les normes inscrites\nPuis ma deuxième est: est-ce qu’elle doit être obligatoirement sur toute la hauteur de l’appartement\nEt ma dernière question est: est ce que je dois passer obligatoirement par EDF pour la déplacer ou un électricien suffit?\nMerci d’avance pour le temps que vous prendrez à me répondre\ngdenis 30 décembre 2015 At 7 h 54 min\nEffectivement vous avez raison, la GTL dans la salle de bain est à proscrire.\nConcernant le déplacement, c’est un prestation couteuse car elle demande beaucoup de travail. Au niveau des intervenant, il vous faudra effectivement faire la demande auprès d’ERDF pour le déplacement du disjoncteur de branchement si vous êtes dans le cas d’un raccordement de type 1 (voir ici pour plus de précision). Ensuite un électricien pourra vous faire le déplacement.\nPour la hauteur, cela dépend de l’arrivée de vos réseaux électriques: si c’est par le haut uniquement, pas besoin d’arrivée par le bas (et vis versa)\nCaroline 18 janvier 2016 At 19 h 38 min\nBonjour à tous ce site ai vraiment top !\nEst ce que c’est obligatoire de mettre une porte sur les tableaux électrique ? ? Sachant que le consuel doit passer …\nMerci beaucoup pour votre réponse ! !\nGuillaume 18 janvier 2016 At 20 h 58 min\nTout dépend de la hauteur d’installation de votre tableau: Entre 0,50m et 0,9m du sol, le tableau devra être équipé d’une porte.\nGeka 31 janvier 2016 At 13 h 46 min\nBonjour je voudrai savoir , est-il possible de placer une platine dijoncteur sur la GTL ? Et comment la fixer ?\nGuillaume 1 février 2016 At 7 h 44 min\nEffectivement, cela est possible. Vous parlez sans aucun doute de la goulotte saillie qui est installé dans le volume GTL (la GTL n’est pas à proprement parlé un matériel physique)\nDifficile de vous répondre sur la façon de fixer la platine du disjoncteur de branchement sur le goulotte, mais très généralement, cela se fait sur les côté de la goulotte avec des systèmes spécifiques à chaque constructeur.\nYoann 13 février 2016 At 10 h 42 min\nbonjour, est il possible d’entrer les gaines sur les cotés de la goulotte GTL, où est on obligé de les entrer que par le haut ou par le bas? est il possible égalment de mettre de goulotte cotes à cotes , pour mettre sur la seconde le tableau de communication?\nMerci, et bravo pour le site\nGuillaume 14 février 2016 At 9 h 30 min\nIl est tout a fait possible de faire entrer les gaines de tous les côté du tableau électrique.\nClément 7 mars 2016 At 15 h 46 min\nBonjour, je possède une maison de plus de 35m², je n’arrive pas à comprendre quelles doivent être la largeur et la profondeur de cette gaine ?\nQuelles sont les hauteurs de pose normalisées pour un\ncoffret de répartition ou de télécommunication\nGuillaume 8 mars 2016 At 7 h 10 min\nLa GTL (au même titre maintenant que l’ETEL) est un volume: c’est un espace “”virtuel”” qui possède des dimension. Dans cet espace réservé, il vous faut installer les éléments de contrôle de l’installation électrique uniquement.\nConcernant la taille des goulottes pour faire arriver vos câbles et gaines électriques, c’est votre choix: il faut simplement que ces arrivées départs soient dans le volume réservé.”\nlebris 9 mars 2016 At 15 h 06 min\nJe veux raccorder un cabanon de jardin à partir de ma maison (éclairage + 4 prises). Je vais y créer un coffret annexe (interrupteur differentiel + 2 disjoncteurs).\nFaut-il aussi une “vraie” GTL ou puis-je utiliser une grosse goulotte ?\nGuillaume 10 mars 2016 At 21 h 49 min\nUne goulotte fera parfaitement l’affaire\ncharpin 13 mars 2016 At 10 h 11 min\nJe souhaiterais savoir si la barrette de terre doit être accessible depuis l’intérieur ou puis je la cacher derrière le plafond?\nElle doit être accessible pour vérification\nAlain 16 mars 2016 At 18 h 33 min\nJe veux installer un panneau de controle sur GTL sur une cloison placo\nCette cloison de 100mm a 1 BA13 d’un cote et 1BA13 + 1BA 6 du cote GTL\nEst ce OK pour ERDF?\nGuillaume 19 mars 2016 At 8 h 20 min\nNormalement pas de souci\nphilippe 20 mars 2016 At 22 h 18 min\nJe rénove un atelier avec une surélévation et création de surface par sur-élévation.\nIl n’est pas possible de faire déplacer le compteur EDF qui se trouve dans le futur garage distant d’une dizaine de mètres (en intérieur) de l’espace habité (le bâtiment est long et étroit).\nLe tableau principal est actuellement près du compteur EDF et je pensais le déplacer dans la zone habitée au niveau du sas constituant l’entrée de la maison et où arrivent la plupart des gaines électrique de l’extension.\nPensez vous qu’il faut conserver le tableau principal à son emplacement actuel et créer un tableau divisionnaire (voire simplement une boîte de dérivation importante pour brasser les arrivées) ou est il préférable de raccorder le tableau EDF par une liaison plus longue sur le tableau principal déplacé.\n(j’aimerais autant le déplacer)\nPar ailleurs, faut il conserver le tableau de communication près du tableau principal ou peut il être accolé au tableau divisionnaire du sas ?\nMerci de vos conseils et bravo pour votre Blog.\nGuillaume 21 mars 2016 At 9 h 07 min\nJe pense qu’il faut mieux déplacer le tableau principal ainsi que le tableau de communication dans la zone habitée\nPierrick 31 mars 2016 At 13 h 42 min\nEn complément de mes demandes relatives au tableau divisionnaire, j’en ai une sur le GTL.\nJe refais intégralement l’électricité dans la maison de mes beaux-parents, qui date des années ’70.\nDu coup, rénovation totale, obligation d’installation de la GTL “physique”.\nLa maison étant habitée, j’ai installé le bas d’une goulotte GTL sous le disjoncteur abonné existant, et je vais petit-à-petit recâbler le nouveau tableau électrique (l’ancien ne possède même pas de disjoncteur différentiel…).\n– l’espace disponible à l’endroit du disjoncteur ne fait que 470 mm de largeur (contre 600 mm demandé par la\nnorme. Cela pose-t-il un problème ?\n– le disjoncteur étant placé au-dessus de la goulotte GTL, je dois faire passer les fils d’arrivée / départs sur les côtés (tout vient du plafond). J’ai donc installé des goulottes supplémentaires de 90 x 40 mm de chaque côté. C’est bon si je troue latéralement ces goulottes pour faire revenir les fils dans la goulotte GTL ?\n– je compte faire déposer / changer le disjoncteur ERDF une fois les travaux terminés, pour pouvoir le fixer sur la goulotte GTL. Quel est le délai moyen d’une intervention de ce type ?\n– le coffret de communication est-il imposé dans mon cas (internet et téléphone par l’ADSL, TV satellite) ?\ngla057 8 avril 2016 At 21 h 09 min\nTous d’abord felicitation pour votre blog très intéressant.\nJe fais appel à vos connaissances.\nJe vais peut être renover un immeuble\nJe serais le propriétaire de l’immeuble, pas de syndic.\nJe voudrais renover 7 appartements. Les compteurs électriques sont à la cave, je n’est pas besoin de les déplacer pour eviter un consuel et une GTL. Normalement si jai bien lu vos indications je peux le faire. Je vais mettre une goulotte apparente ds les commun pour alimenter chaque appartement en partant des compteurs de la cave.\nPar contre il existe un 5 ieme etage sous les combles et dans 3 ans je voudrais peut être creer 2 studios et donc installer 2 nouveau compteur donc création d’une GTL\nQuestion : à ce moment là est ce que Erdf m’obligera a incorporé dans cette nouvelle GTL les 7 autres appartement ? Ou je pourrais faire une GTL que pour le 5 iEme etage ?\nCar si il m’oblige à incorporer les 7 appartements je préfère le faire tous de suite …\nSi cest le cas avez vous environ un ordre de prix pour la création d’une GTL (5 étage)\nGuillaume 9 avril 2016 At 6 h 58 min\nJe vous conseille de prévoir dés le départ les appartements supplémentaires\nQuand au prix, difficile de pouvoir vous donner un ordre d’idée sans voir sur place\nmémé 19 avril 2016 At 19 h 17 min\nOn apprend plein de chose sur votre site, bravo !\nNous sommes dans les cadre d’une rénovation totale et nous souhaitons laisser le compteur existant (tout le reste de l’installation est à créer) là ou il se trouve actuellement. Mais de cette manière, la GTL va se retrouver sous la partie haute de l’escalier. Est-ce autoriser?\nDoit-on faire passer le consuel à l’issue de nos travaux ?\nGuillaume 20 avril 2016 At 5 h 44 min\nla GTL ne doit pas se trouver dans une trémie d’escalier.\nPour le consuel, c’est une décision qui vous appartient: il vous permettra de savoir si vous avez réalisé l’installation électrique dans les normes.\nbell 6 mai 2016 At 16 h 07 min\npour la GTL est ce que il y’a un ordre de placement du tableau Electrique et le coffret de communication et le disjoncteur EDF sachant que EDF ma demander de laisser entre 90 cm et 1 m 30 de libre sur ma GTL. Est ce que je peux mettre le disjoncteur EDF entre mon tableau Electrique et celui de communication?????\nGuillaume 8 mai 2016 At 17 h 31 min\nToutes les dispositions sont quasi possibles dans la mesure ou elles respectent les normes (en hauteur principalement) et au niveau de la séparation courant fort courant faible\nAcar 20 mai 2016 At 7 h 03 min\nBonjours, peut on effectué les raccordement par wago dans la gtl (Exemple pour les interipteurs et les point lumineux).je pense installer 2 gtl cote a cote une pour le tableaux électrique et l’auteur pour les branchement car toute mes gaine arrivent au même endroit dans le garage?\nGuillaume 20 mai 2016 At 7 h 34 min\nC’est effectivement une solution\nAcar 20 mai 2016 At 7 h 08 min\nPeut on passer des cables dans la gtl ou faut il absolument des fils gainés?\nGuillaume 21 mai 2016 At 10 h 35 min\nSi vous parlez de la GTL en tant que goulotte physique (celle en plastique comme par exemple la COFRALIS que je présente ici), oui vous pouvez passer vos fils électriques sans gaine dans la GTL, qui fait office de protection.\nAcar 23 mai 2016 At 20 h 01 min\nSi je peux me permettre une autre question que j’ai posé a plusieur electricien et j’ai eu les 2 réponses , peut on faire une installation électrique avec des câbles derrière du ba13 sans les passés dans des gaines? Le consuel accepterai une tel installation?\nUne autre qestion qui n’a rien avoir avec la gtl, j’ai raccordés mes spots avec des gaines prefilé, dois je installer des boite de derivation au bout de la gaine pour raccorder mes spots ou puis je faire sans?\nGuillaume 24 mai 2016 At 17 h 12 min\nLa cable est accepté uniquement si il peut être réutilisé comme aiguille derrière le placo. (par exemple en faux plafond)\nJe déconseille de l’utiliser avec isolant (pour la raison précédente)\nPour les spots, si vous faites un repiquage entre spot, idéalement il faut installer une boite de dérivation\nMorales Pastor 3 juillet 2016 At 16 h 08 min\nJe suis entrain de changer mon tableau électrique\nJ’ai donc pris un tableau Legrand driva 13 avec 3X 13 modules\nPar contre j’ai acheté un goulotte GTL non legrand : d’ou ma question => pourrais-je mettre mon tableau dans cette goulotte ( elle fait 255X2600X65) ?????\nGuillaume 4 juillet 2016 At 13 h 31 min\nNormalement pas de souci. Vous pouvez voir un exemple de GTL Rehau dans cet article sur lequel j’ai pour habitude de fixer des coffrets électrique schneider.\nValentin G. 8 juillet 2016 At 16 h 05 min\ntout d’abord merci pour votre travail de partage de connaissances qui comble pas mal de vides sur le net. Je suis actuellement au début de la phase de rénovation électrique complète de la maison que je viens d’acheter (datant de la fin des années 70, prises sans terre, aucun différentiel 30mA, manque sévère de prises, lignes chargées, “bidouillages” hasardeux par les anciens propriétaires successifs, etc.). Ma maison comporte 2 étages qui pourraient être séparés et rendus indépendants (en vue de louer un étage par exemple ou d’héberger gratuitement de la famille).\nOn parle de GTL d’un logement mais peut-on en avoir 2, 1 par étage, avec un GTL principale et une dérivée? D’après ce que j’ai compris, je pense que non et qu’il faut en fait opter pour un tableau divisionnaire à l’étage. Ai-je bien interprété les choses? Est-ce que cela peut poser des problèmes en cas de mise en location d’un étage? La GTL devra certainement être accessible aux 2 logements…\nGuillaume 8 juillet 2016 At 17 h 06 min\nSi vous souhaitez avoir deux logements, le mieux est d’anticiper dés le départ et de prévoir deux disjoncteurs de branchement, avec deux futurs abonnements.\nIl y aura alors deux GTL, une pour chaque logement avec un tableau et une coupure principale par logement.\nValentin G. 10 juillet 2016 At 21 h 28 min\nMerci, c’est noté. 🙂\nMaël A 1 août 2016 At 14 h 58 min\nTout d’abord sachez que votre site est une mine d’or et qu’il m’aide beaucoup dans la réalisation de ma future acquisition. Toutefois j’ai deux questions concernant la GTL, je vais emménager dans un bâtiment datant des années 70 où le disjoncteur EDF est encastrée profondément dans le mur porteur de l’entrée avec un tableau électrique vétuste (le même que celui de la dernière photo de votre article https://www.installation-renovation-electrique.com/remplacer-tableau-electrique-triphase-vetuste/) je compte en refaire un nouveau en refaisant partir complétement tout l’installation électrique j’ai actuellement 8 vieux fusibles la où il me faut 22 disjoncteurs.\nJ’ai passé pas mal de temps à travailler sur le panneau électrique : quoi relier en terme de câble et disjoncteur 20A 16A 10A et comment faire passer tous les câbles dans l’appartement. Sur cet aspect là je suis au point. (vos différents articles m’ont beaucoup aidé)\nMes questions portent sur le tableau électrique, je comptais le mettre au dessus du disjoncteur EDF (celui-ci est encastré dans le mur porteur) avec un départ en GTL, le problème c’est que ma GTL ne démarrerait que vers 1M60 du sol. Je risque d’avoir un tableau électrique situé légèrement au dessous de 1M80 et donc je ne respecte plus la norme… Comment faire?Sans demander à EDF un deplacement du disjoncteur général…. Je peux vous joindre une photo pour plus de commodité. Le mur à côté de l’entrée est une simple cloison, est-ce que je peux faire partir une GTL (en goulotte legrand) sur cette cloison avec uniquement le tableau électrique? et faire un raccord sous goulotte du disjoncteur EDF au tableau?\nAutre question cela concerne la mise en service du tableau, comme je vais condamner et enlever au maximum les câbles de l’ancienne installation est ce que je peux activer mon tableau électrique sans le passage du consuel? et lui demander d’intervenir une fois l’installation complétement terminée mais activé? Cela peut sembler bête comme question mais vu qu’il s’agit d’une rénovation complète de l’électricité et que j’emmenage à la fin des travaux je ne peux pas rentrer sans electricité…Le consuel n’a pas su me répondre sur l’activation du réseau électrique avant la validation en conformité de celui-ci…\nFrancois 5 août 2016 At 10 h 52 min\ndans le cadre de renovation totale d’appartement, je compte installer les tableaux de coupure, distribution et communication ensemble dans le couloir. Tous les fils/cables arrivent par le plafond.\nJe pense faire une realisation encastree (dans epaisseur doublage placo) et avoir en apparent uniquement les tableaux. Il n’y aurait donc pas de goulotte apparente/accessible entre les tableaux et le plafond; c’est a dire que tous les cables/fils entre le plafond et les tableaux seraient inaccessible derriere le placo. Est-t-il autorise de faire ainsi ? Si non, a quoi correspond ce que l’on appelle une pose encastree ?\nCarminas 5 août 2016 At 18 h 46 min\nOui c’est autorisé de faire cela à condition de mettre les fils sous gaine ICTA\nFrancois 9 août 2016 At 17 h 02 min\nEntendu, merci pour la reponse !\nDavid L. 13 août 2016 At 13 h 26 min\nje suis en rénovation complète.\nle compteur général sera a l’entrée de rue dans un local spécial .\nensuite un cable ira de ce compteur général jusqu’a mon habitation a 45 m dans la GTL et le tableau de repartition a cabler.\nL’entreprise de LTP a prévu un cable Rouge 90 et un cable de 63 svez vous a quoi sert le cable de 63?\ns’agissant de la GTL l’architecte la prévue dans une colonne de la cuisine est ce correcte ? ou faut il le placer ailleurs ?\nCarminas 13 août 2016 At 20 h 59 min\nJe suppose que vous parlez de gaine et pas de cable\nLa gaine de 63 peut servir pour asservissement HC ou teleinfo, voire pour vos uses perso : éclairage, portail…\nLa cuisine n’est pas l’endroit le plus pertinent (la norme recommande : entrée de logement, dégagement, circulation, local technique) même si ce n’est pas interdit\nPatrick 14 août 2016 At 14 h 15 min\nIl semble que mon message ne soit pas parti.\nSujet sur la GTL, maison individuelle de plus de 35 m². Tableau en rénovation complète.\nD’après vos infos,obligation d’utiliser une GTL de 600×200.mm\nPeut on utiliser 2 Goulottes GTL pour obtenir les 600 de largeur?\nVous indiquez que les meilleurs prix sont sur ebay ou Amazon; pourtant,la référence indiquée donne une largeur de 250 mm…\nMerci de me donner les précisions souhaitées.\nGuillaume 15 août 2016 At 7 h 03 min\nDans l’article, je décris la GTL comme un volume autrement dit un espace: A l’intérieur de ce volume on peut installer une goulotte murale (dite par abus de langage goulotte GTL) pour fixer le tableau dessus.\nCarminas 15 août 2016 At 15 h 35 min\nDe plus la dernière version de la norme a fait évolué cela.\nIl y a désormais l’ETEL qui est un volume dédié et la GTL qui est matérialisée par le contenu de ce qui est à l’intérieur du volume.\nIl n’y a aucune obligation de matérialiser l’ensemble avec des goulottes pour faire 600mm de large\nadnane 7 octobre 2016 At 0 h 14 min\nBonjour, je me pose une question concernant cette fameuse GTL. sur la plupart des logement on l’installe au garage et certain garage ils ont un plafond très haut 4m à 6m et on ne mets pas de fond faux plafond. la norme dit que la gaine doit aller du sol au plafond, on est obligé de monté sur toute la hauteur du plafond ou on prévoit juste 2.5m 3m la hauteur d’un faux plafond merci d’avance\nGuillaume 7 octobre 2016 At 6 h 26 min\nEffectivement, le volume GTL doit aller du sol au plafond. Ensuite, c’est à vous de voir la manière de la matérialiser et surtout de protéger les réseaux électriques. En général, c’est plus souvent une goulotte qui est utilisée.\nLj 9 octobre 2016 At 9 h 25 min\nBonjour, nous achetons un appartement et le local technique est côte à côte avec notre séjour. Est ce qu’il y a un danger le faire qu’il soit juste à côté? Merci de nous répondre svp, nous ne voulons pas faire une bêtise. Cordialement.\nGuillaume 9 octobre 2016 At 12 h 07 min\nSi vous appelez local technique l’endroit ou est situé votre tableau électrique et votre GTL, il n’y a aucun problème au niveau de la localisation.\nLaurent 1 décembre 2016 At 19 h 31 min\nNous avons acheter une maison dans une résidence en VEFA et lors de la livraison nous nous somme aperçu qu’il n’y avait pas d’emplacement assez grand dans la GTL pour positionner un boitier pour y mettre notre box. Dans la norme NFC 15-100 on vois très bien cette zone attenante au boitier de communication mais ils en parlent pas vraiment. Nous voudrions savoir si ces une obligation d’avoir une zone libre pour que nous puissions mettre notre box internet dans un boitier installer dans cette zone car en plus nous n’avons pas de retour possible dans la GTL si on positionne notre box en ambiance.\nPar la suite les cables installer sont du PTT298 grade 1 et non du grade 3 ou ethernet 5e car la fibre devait être installer aussi lors de la livraison.\nCarminas 1 décembre 2016 At 22 h 06 min\nSi votre permis de construire date d’avant 27/11/2015, il n’y a aucune obligation en ce sens.\nS’il est postérieur la norme dit qu’il doit y avoir dans la GTL “un espace attenant au tableau de communication pour accueillir des équipements de communication additionnels (exemple : ONT, Box opérateur, switch Ethernet, amplificateur radiodiffusion /télévision)”, mais rien de plus précise concernant ses caractéristiques et sa taille.\nLa norme autorise tout à fait du grade1, mais le contrat avec votre constructeur peut éventuellement prévoir mieux.\nLaurent 11 décembre 2016 At 20 h 37 min\nJe viens de récupérer la norme nfc 15-100/A3 février de 2010 et A5.\nJ’ai bien vu votre texte sur la A5 qui oblige justement à avoir cette zone déjà placer. Mais sur la A3 on voit très bien la zone intitulée “autres applications communication” page 449 à 452(partie 771.558.1.6 organisation A3) c’est que cette zone doit être disponible et vide pour que je puisse mettre à mes frais un boitier pour y installer tout autre appareillage de communications normalement ?\nJ’ai aussi mesuré ma GTL en encastrée et elle ne fait que 270mm de large sur 150mm de profondeur intérieurs jusqu’au tasseau en bois pour tenir les tableaux et elle ne va pas du sol au plafond.\nDerrière cela j’ai un espace avec les gaines pour le passage des câbles , je précise que j’ai un appartement de 82M2.\nJe pense que ses pour cela que je n’ai pas la place de faire quoi que ce soit.\nSur la page 446 du A3, il est indiqué clairement ” Le volume de la GTL doit être accessible au moyen de parties démontables et/ou mobiles permettant des extensions de l’installation électrique aussi aidées que possible et faciliter les interventions en toute sécurité.” et dessous ils montrent des exemples.\nEst-ce que c’est une grosse erreur de ne pas avoir la GTL à la bonne dimension et d’après vous est-ce que je dois demander au promoteur de rectifier ce problème de dimension de GTL ?\nBruno 8 décembre 2016 At 23 h 30 min\nje suis en train de prévoir une rénovation complète de mon réseau électrique sur une maison des années 60.\nLe disjoncteur EDF et compteur se situe sur une vieille platine en bois.\nPuis-je installer une GTL plastique acoller à celui-ci pour alimenter mon tableau par le côté?\nLe technicien ERDF m’a dit qu’il n’était pas possible d’intégrer le disjoncteur et compteur car il y a le boitier fusible d’arriver qui est non compatible car c’est une arrivée aérienne.\nMerci pour vos éclairsissements.\nCarminas 9 décembre 2016 At 7 h 16 min\nLa difficulté est de percer la platine bois au bon endroit pour pouvoir faire passer les 2 fils à raccorder en aval du disjoncteur de branchement.\nBruno 9 décembre 2016 At 21 h 50 min\nmais cela reste dans les normes si un jour je dois faire passer un consuel?\nCarminas 10 décembre 2016 At 7 h 13 min\nCe qu’il faut c’est assurer la continuité de la protection mécanique.\nVous ne devez pas pouvoir atteindre des fils avec la lame d’un couteau.\nIl faudra donc peut être mettre un bout de gaine ICTA ou de tube IRL de quelques centimètres pour faire la jonction entre la platine bois et la goulotte\nRouxa 20 décembre 2016 At 15 h 24 min\nNous sommes en train de rénover un appartement qui n’a qu’une seule prise (prise T) téléphone dans le bureau. Nous voudrions passer à des prises RJ45 au nombre de 3 (1 dans le bureau, 1 dans le salon et 1 dans notre chambre) pour avoir internet dans le bureau et le téléphone dans le salon. Comment devons-nous faire les branchements? Avec un coffret de communication? Sommes-nous obligés de le mettre dans le tableau électrique? Nous comptions le mettre dans le bureau et ensuite de faire partir nos 3 prises en étoile à partir de ce point. De plus, quelle sorte de câble faut-il pour alimenter le coffret et ensuite pour aller du coffret à chaque prise? Merci d’avance. Cordialement.\nCarminas 20 décembre 2016 At 19 h 42 min\nPas besoin de coffret de communication si vous voulez faire basique\n– raccorder 2 prises RJ45 pour le salon et la chambre à une double RJ45 dans le bureu\n– raccorder votre box sur la prise en T du bureau\n– mettre 2 petit cordons entre les sortie RJ45 de la box et le double RJ45 du bureau\nSur ce principe là, mais en plus petit, et sauf que dans votre cas c’est une box et pas un switch :\nbobneurone 23 décembre 2016 At 10 h 25 min\nVous écrivez: “La GTL est réservée exclusivement au matériel électrique. SI vous avez à faire passer une tuyauterie, il faut impérativement éviter de croiser la gaine technique.”\nPourriez-vous être plus précis et indiquer la distance en dessous de laquelle le croisement est interdit avec la GTL? Peut-on positionner une canalisation qui passe perpendiculairement en avant de la GTL (sous le plafond) et non pas à l’intérieur de la GTL?\nbobneurone 23 décembre 2016 At 13 h 18 min\nEst-il possible de faire passer une canalisation tout en haut sous le plafond et devant DEVANT (et non pas à l’intérieur) l’armoire GTL?\nCarminas 23 décembre 2016 At 16 h 47 min\nA partir du moment où vous n’est pas dans le volume de l’ETEL (c’est le nouveau nom) pas de problème.\nAinsi vous passez en avant de l’ETEL c’est correct, sachant que la profondeur minimum de l’ETEL est de 25cm,\nDe plus, la dernière version de la norme tolère des traversées horizontale de canalisation de fluide, à moins de 30cm du sol ou du plafond, si les alimentations et départs des canalisations électriques se font par l’autre extrémité.\nAngel 30 décembre 2016 At 11 h 09 min\nBonjour.merci pour cette article\nDans le cas d’une rénovation je pose 2goulottes GTL une pour le coffret de communications et arrivée edf et l’autre pour juste le tableau de répartition ayant mis un 4rangées, je souhaiterai en installée un autreau dessu le haut de ce tableau arrivera à 1.91mètres\nEst ce une bonne solution ?\nGuillaume 30 décembre 2016 At 15 h 18 min\nCela me semble correct. Il faut que vos réseaux électriques soient protégés tout au long de leur cheminement.\nCarminas 30 décembre 2016 At 18 h 14 min\nS’il s’agit d’un tableau de répartition, l’axe des manettes de disjoncteur de la rangée la plus haute doit être à 1m80 maxi\nS’il s’agit d’un tableau de communication, il n’y a pas de hauteur maxi\nFabrice 30 décembre 2016 At 20 h 03 min\nJe lis avec beaucoup d’intérêts votre blog sur l’électricité en maison individuelle et j’y trouve énormément de réponses et de conseils à mes questions que je me pose pour l’installation de mon électricité dans ma maison.\nMa question c’est la largeur de la GTL. Étant donné que l’ETEL est un volume d’une largeur de 600 mm incluant la GTL, Cette GTL doit être moins large, j’ai vu qu’il y avait des GTL de 18 modules chez SCHNEIDER ou LEGRAND avec une largeur inférieur à 600 mm. Il me semble que la nouvelle norme impose que L’ETEL doit avoir une largeur d’une GTL augmentée de 100 mm. Merci pour votre réponse\nCarminas 31 décembre 2016 At 10 h 03 min\nVous confondez sans doute GTL (qui est la matérialisation des différents équipements contenus dans l’ETEL) et l’éventuelle goulotte qu’on peut mettre à l’intérieur\nLa largeur minimale de l’ETEL est de 600mm mais peut être réduite à la largeur de la GTL plus 100mm.\nAinsi si la plus grande largeur dans la GTL est une goulotte 18 modules qui fait 35cm, l’ETEL fera au minimum 45cm.\nMais si à côté de cette goulotte il y a un panneau de contrôle ENEDIS qui fait 25cm de large, la GTL fera 60cm et l’ETEL au minimum 60cm\nAngel 31 décembre 2016 At 3 h 03 min\nMerci de vos réponse rapide mais comment départager vos 2 avis différents?\nil s’agit bien d’un tableau de répartition 4rangées , mais justement la norme parle de minimum d’après les croquis sur la boîte. Mon tableau étant déjà à 1mètre du sol je ne peut pas le mettre plus bas.\nSachant que le disjoncteur EDF et le tableaux de communication est dans une GTL.\nSinon je devrai mettre un tableaux sans GTL à l’étage ?\nCarminas 31 décembre 2016 At 9 h 55 min\nLes hauteurs mini/maxi pour un tableau c’est entre 0m50 et 1m80, les parties situées entre 0m50 et 0m90 devant être fermées par une porte\nVoir extrait de la norme joint :\nAurélie 3 janvier 2017 At 18 h 37 min\nTout d’abord merci beaucoup pour votre site et vos explications très claires! Nous rénovons une vielle ferme en pierre et refaisons l’installation électrique. Nos goulottes électriques seront apparentes et au lieu d’utiliser les goulottes vendues dans le commerce (nous n’en avons pas trouvé en bois), nous aimerions faire faire des goulottes en bois à une scierie: du pin raboté et creusé à la fraise.\nCela est il conforme aux normes? et si oui à quelles conditions?\nCarminas 3 janvier 2017 At 20 h 18 min\nSi vous faites des goulottes bois, il faut utiliser soit du câble (type R2V), soit des conducteurs (type H07V) sous gaine ICTA\nauré 4 janvier 2017 At 11 h 37 min\nMerci pour votre réponse précise et hyper rapide!\nJ’ai une autre question: est ce aux normes (et sécurisé) de récupérer les vieux interrupteurs en porcelaine présents dans la maison (ils fonctionnent)?\nCarminas 4 janvier 2017 At 19 h 32 min\nAux normes actuelles surement pas.\nReste à savoir s’ils sont trop vétustes et présentent ou non des risques de sécurité.\nJe cite quelques extraits de la norme FD C16-600 qui décrit les matériels vétustes :\n– interrupteurs en porcelaine à bouton rotatif et alimentation latérale. Risque d’électrisation, voire d’électrocution par contact direct, la protection mécanique complèmentaire des conducteurs n’est pas assurée\n– prises en saillie en porcelaine ou autre matière permettant le branchement d’une seule broche d’une fiche mâle d’un matériel d’utilisation\nDonc sans voir, difficile de vous répondre\nMais si vous voulez des interrupteurs en porcelaine, vous pouvez acheter des neufs.\nBert 4 janvier 2017 At 21 h 08 min\nBonjour et merci de vos réponses. …Je souhaite faire une rénovation avec une coffret d’encastrement de type legrand d environ 500 de large et 1000 de haut avec une profondeur de 180 et une porte de finition pour y incorporer un tableau 3 rangées+ platine edf et coffret com ..est ce ce que ce coffret d encastrement fait parti du minimum de 600 mm de large et ,de 200 mm de profondeur de la gt…l car tous mes cables seront derrière le placo en amont et aval de ce coffret d’encastrement. ..est ce que cela rentre dans la norme car si j ai bien compris ce minimum de 600 est un espace virtuel car je n aurai pas de goulotte ni en bas ni en haut ….????\nbernard 12 janvier 2017 At 17 h 36 min\npour des raisons pratiques je souhaiterais faire passer plusieurs arrivées de lignes sur le coté de ma goulotte gtl en la percant au diametre des gaines icta . cela pose -t -il un problème par rapport au consuel? d’avance merci pour votre avis.\nCarminas 12 janvier 2017 At 22 h 14 min\nA partir du moment où il y a continuité de la protection mécanique, pas de problème\nSamuel 31 janvier 2017 At 20 h 07 min\nJe rénove une maison qui avais pas de compteur EDF donc EDF es venu installer son compteur dans l’habitation sur le placo (compteur pas encore activer)\nLe problème c’est que ma GTL es sur un autre mur .\nJe voudrais donc savoir si le compteur EDF doit être installée obligatoirement sur la GTL ou pas ? Sachant que j’aurai la visite du consuel\nJe voudrais également savoir si une GTL es obligatoire pour un second tableau électricité (une ranger) placer à l’étage ou si c’est pas obligatoire\nCarminas 1 février 2017 At 12 h 51 min\nVous en rénovation, vous faites au mieux.\nDe toute façon la GTL n’est pas obligation en rénovation, sauf réhabilitation totale avec redistribution des cloisons\nPas d’obligation de faire une GTL pour votre second tableau\nSamuel 1 février 2017 At 14 h 47 min\nMerci pour votre réponse , mais dans le cas où je rénove totalement l’électricité avec redistribution des cloison et qui n’a jamais eu de compteur électricité auparavant, je suis donc obliger d’installer le compteur EDF sur la GTL ?\nCarminas 1 février 2017 At 19 h 20 min\nSi on répond strictement à la norme oui, car elle dit :\n“Les éléments suivants son placés dans la GTL :\n– le tableau principal du logement ;\n– la coupure d’urgence de toutes les sources de production du logement ;\n– le PANNEAU DE CONTROLE s’il est placé à l’intérieur du logement ;\nMais je ne pense pas que le consuel soit très regardant sur ce point, surtout dans le cadre d’une rénovation où vous devez faire avec les contraintes de la structure du bâtiment existant.\nDidier 8 mars 2017 At 21 h 19 min\nDans le cadre d’une rénovation de ma (future) maison, je reprends toute l’électricité qui en avait bien besoin.\nMon compteur est situé à l’extérieur et l’endroit idéal pour moi pour mettre la GTL (dans mon logement bien sur) est distant d’environ 10 à 12 métres. Est-ce un problème de faire courir le câble d’alimentation entre compteur et tableau sur cette distance ? Il y a-t-il des règles/normes à ce sujet ?\nBravo pour votre site. De précieuses informations il contient.\nCarminas 9 mars 2017 At 7 h 29 min\nVous ne précisez pas l’emplacement du disjoncteur de branchement ERDF :\nS’il est à l’extérieur à côté du compteur, pas de problème pour faire circuler votre câble du moment que vous respectez les longueurs maxi, soit 27m maxi avec du 16² et un DB 30/60A.\nLe câble R2V peut être posé en apparent, mais doit être sous gaine TPC pour les parties enterrées et sous gaine ICTA pour les parties encastrées ou noyées dans la maçonnerie\nS’il est dans votre GTL, vous n’avez pas droit de le déplacer\nDidier 15 mars 2017 At 20 h 29 min\nJe viens de voir votre article sur le DB (il m’avait échappé) : tout à fait éclairant.\nMon DB est à l’intérieur du logement, non loin du compteur (qui est lui à l’extérieur). Il n’y a pour l’instant pas de GTL.\nJe vais prendre l’alimentation à la sortie du DB pour l’amener à la GTL( que j’installe ) et au tableau électrique.\nMerci pour votre réponse, et pour votre site !\nCorinne 11 mars 2017 At 15 h 36 min\nJ’aimerais refaire l’installation électrique de mon appartement 53 m² qui se situe dans un immeuble année 50 ; mon compteur est situé à l’extérieur de mon appartement sur le palier (dans le “placard” à compteur EDF/ à côté du placard à compteur GDF). Le vieux disjoncteur EDF plombé et le tableau sont situés dans mon entrée en face de la porte d’entrée; je souhaiterais les déplacer sur un autre mur de mon entrée ( en face ; contigüe à la porte d’entrée) mais il y a sur ce mur en partie haute-plafond dans un coffrage ventilé le tuyau de gaz qui passe. Puis-je placer le nouveau disjoncteur et tableau en dessous à une certaine distance ?….\ngigi 14 mars 2017 At 13 h 41 min\nbonjour, je suis un élève de seconde en système numérique , j ai un exercice sur la gaine technique de logement , j aimerai savoir quels les nom de canalisation possible pour le gtl , voila merci beaucoup je vous kiffe.\nkevin 20 mars 2017 At 17 h 00 min\nMerci pour ce sujet remis a jour avec les nouvelles normes.\nJ’ai une interrogation technique dans le cas d’un branchement de type 1 sur une maison neuve.\nEnedis m’ont fait parvenir leur devis pour le branchement et dans leur plaquette informative ils précisent que le câble EDF ne doit pas cheminer avec les câbles de l’installation domestiques. (séparation norme 14-100 et 15-100 je suppose). Ok mais j’ai décidé de poser un coffret encastré 1 travée et avoir mes tableaux tous les uns au dessus des autres. Mes gaines du logements cheminent en partie dans le vide sanitaire et remontent au même endroit que le fourreau prévu pour EDF.\nSi je cloisonne mon coffrage pour séparer la gaine EDF du reste jusqu’au bas de la platine EDF est ce suffisant? Ce n’est pas grave que toutes les gaines remontent par le vide sanitaire au même endroit? Le cloisonnement doit il aussi être en double peau?\nM ou Mm guy cicuto 11 avril 2017 At 9 h 44 min\nbonjour je voudrai savoir si je peut maitre sous l escalier a l entree de ma maison le coffret de repartion gtl merci\nCarminas 11 avril 2017 At 19 h 24 min\nNon ce n’est pas autorisé.\nL’ETEL (nouveau non de la GTL) doit aller du sol au plafond\njo 14 avril 2017 At 21 h 36 min\nbjr si je comprend bien il faut maintenant installer une gtl en saillie meme dans les maisons individuels et non plus seulement dans les immeubles collectifs. ou est il encore toleré de mettre juste un tableau de distri seul sans gaine technique par exemple en remplacement d’un tableau encastré par un tableau saillie 2 rangée 13 mod\nCarminas 15 avril 2017 At 5 h 35 min\nNon aucune obligation de faire une GTL en saillie avec goulotte.\nTout peut être encastré.\nIl faut juste que tout le volume de l’ETEL du sol au plafond doit dédié aux équipements électrique : arrivées, départs, tableaux, platines…\ndavid 18 avril 2017 At 17 h 19 min\nDans le cadre d’une construction dans laquelle je me réserve le lot électricité, j’ai une question concernant le positionnement du panneau de contrôle ( d’après NF 15-100, il doit être dans GTL avec tableau de répartition principal et tableau de communication).\nJ’ai prévu une gaine TPC rouge de 90mm qui arrive dans le garage pour le passage du câble ERDF, à cette endroit je souhaiterai installer une 1ère GTL avec le panneau de contrôle + protection AC/DC et onduleur des panneaux photovoltaïques (revente de surplus) + tableau de répartition pour garage et extérieur. Et de cette 1ère GTL alimenter la 2ème dans le cellier qui comprendra tableau de répartition principal + tableau de communication + tableau domotique filaire de la maison.\nPensez-vous que le Consuel valide cette configuration?\nCarminas 18 avril 2017 At 19 h 04 min\nFinalement c’est votre tableau de garage qui devient un petit tableau principal et le grand tableau de l’habitation qui devient un tableau secondaire\nJe ne vois pas ce qui empêcherait le consuel de valider cela\nPensez à remettre une coupure d’urgence en tête du tableau de la maison.\nBRUNEAU Christophe 22 août 2017 At 10 h 29 min\nBonjour, Sur une construction neuve, j’ai ma GTL en placo. Celle doit elle être de deux feuilles d’épaisseur pour être validée par le consuel.\nCarminas 22 août 2017 At 19 h 29 min\nCette contrainte fait partie de la NF C14-100 (ENEDIS) et pas de la NF C15-100 (consuel).\nDonc pas de problème pour être validé par le consuel, s’il n’y a qu’une plaque de BA13.\nEn revanche si le compteur et le disjoncteur ENEDIS sont dans le logement (branchement type 1) ENEDIS refusera probablement de faire le raccordement s’il n’y a pas un double BA13 pour non conformité à la NF C14-100.\ncampagnolle 24 août 2017 At 18 h 28 min\nBonjour j’ai plusieurs grosses gaines qui arrivent par la dalle sous le tableau est-ce que je peux couper les gaines dans l’épaisseur de la dalle et mettre un regard pour éviter de les noyer dans le béton ou autre idées?\nCarminas 25 août 2017 At 7 h 29 min\nMais on les noie toujours dans le béton et on les coupe à raz (en laissant 1 ou 2cm)\nthomas 22 septembre 2017 At 11 h 03 min\nBonjour, merci pour l’aide que vous m’apportez ici et la qualité de ce forum.\nJ’ai besoin de conseils :\nDans ma goulotte mes “arrivés” (EDF, câble de terre et téléphone) sont en bas. Et mes “départs circuits” partent vers le haut.\nPremière question : Dois le mettre la platine disjoncteur d’abonné en haut, puis le tableau électrique et le coffret de communication en bas ?\nOu dois-je mettre le disjoncteur d’abonné en bas comme préconisé sur certains forums afin que les câbles ne se croisent pas ?\nDeuxième question : La cablette de terre sort du sol à coté de la gaine EDF. Ou me conseillez vous de passer la cablette de terre et de mettre la barrette de terre. Je pensais dans le compartiment du milieu. Est-ce judicieux ?\nTroisième question : La goulotte est une Legrand, elle est montée sur un système de ressort, les cloisons des compartiments ne font donc pas toute la hauteur. Dois-je mettre ces cloisons jusque en bas, ou jusque en haut, ou cela n’a t-il pas d’importance ?\nMerci par avance pour vos réponses et surtout merci à Carminas.\nMARICH 2 octobre 2017 At 10 h 03 min\nBonjour je suis le point de réaliser une maison qui comportera 2 logts locatifs . je souhaite faire un porche intérieur de 1m50 et de 2.50 m de profondeur ( couvert par la toiture ) et les portes d’entrées sur les cotés de 2.50 m .\nEt il possible de placer au fond du porche mon compteur et son sous compteur ,? quel solution pour le fair si cela vous semble pas acceptable.\nGoulven 1 novembre 2017 At 10 h 07 min\nPropriétaire d’un immeuble, je sépare actuellement un appartement qui était auparavant commun avec un local commercial. Il n’y avait donc qu’un seul compteur qui alimentait deux tableaux, et il me faut donc prévoir la mise en place d’un nouveau compteur par ENEDIS ainsi que la validation de l’installation par le consuel. Je refait également une grande partie du réseau électrique mais souhaite conserver également une partie de l’existant qui avait été réalisé plus récemment. Je souhaitais donc savoir si le consuel va considérer qu’il s’agit d’une installation neuve car pose d’un compteur neuf ou d’une rénovation partielle puisque je conserve des circuits existants.\nPour moi, dans le premier cas je serais obligé de reprendre l’intégralité des réseaux existants (TV, élec, téléphone, RJ45 inexistantes) alors que dans le deuxième je ne serais pas tenu mettre en place une GTL intégrant la com. Est ce exact?\nCarminas 1 novembre 2017 At 21 h 02 min\nVous pouvez vous contenter de faire une rénovation partielle en respectant la norme pour les parties que vous faites à neuf et en mettant en sécurité ce que vous conservez.\nAttention bien remplir l’attestation de conformité en ce sens (voir notice sur le site du consuel)\nConcernant l’aspect communication, le consuel ne vérifie pas ce point. Il s’interesse principalement à l’aspect sécurité de l’installation.\nCARGO 15 novembre 2017 At 17 h 40 min\nje réalise mon installation sur maison neuve et souhaite mettre mon ETL dans un bac d encastrement legrand rèf 401449 (l521 X h757 X p166) . J’ai un tableau drivia 13 4 rangées( h 600) que je souhaiterai mettre côté gauche (j aurai un vide dessous de 15cm environ. Puis je mettre dans cet emplacement la barette de mesure de la terre qui se trouverai du coup à 60 cm de sa sortie du plancher ?\nCôté gauche je souhaite mettre la platine compteur/DJ edf hauteur 230, en dessous un coffret de com hauteur 250 , il me resterait une place pour fixer ma SFR box dessous (environ 27 cm) .\nJenny D 1 janvier 2018 At 23 h 31 min\nTout d abord, un grand merci pour vos reponses claires.\nFaisant construire ma maison, je suis face a un dilemne. Notre constructeur realise l habitation principale, nous nous chargeons du garage, qui sera independant de la maison.\nMes preocupations concernent le compteur linky. Consciente que cet equipement me sera imposé lors de l installation du compteur, je voudrais savoir si il est possible de le placer dans le garage? Sachant que le tableau du garage sera situé a une vingtaine de metres de celui de la maison (2 constructions independantes) et que j imagine que la gaine technique arrivera dans la maison…\nCarminas 2 janvier 2018 At 22 h 20 min\nA voir avec ENEDIS et la NF C14-100, mais d’un point de la NF C15-100 c’est possible puisque qu’elle dit :\n“Dans le cas où le dispositif de coupure d’urgence est situé à l’extérieur du logement ou dans un garage ou dans local sans accès direct depuis le logement, un dispositif de coupure additionnel à action directe et assurant la fonction de sectionnement doit être installé à l’intérieur du logement”\nIl est donc possible que le compteur et le disjoncteur ENEDIS soient dans le garage, à condition de mettre un autre dispositif de coupure d’urgence dans la GTL. Donc pas de problème vis à vis du consuel.\nReste à voir si c’est OK pour ENEDIS.\nk 19 janvier 2018 At 9 h 55 min\nJe suis actuellement entraine de renover une maison ancienne\net je souhaiterai savoir si on peut passer tout les arrivee et departs derriere le mur (placo)\nau lieu de passer une GTL.\nCarminas 19 janvier 2018 At 19 h 41 min\nIl n’y a aucune obligation d’utiliser une goulotte\nPar contre il faudra prévoir des trappes d’accès en haut et en bas de l’ETEL (nouveau nom de la GTL)\nDany 8 février 2018 At 16 h 15 min\nJ’ai installé une Gaine GTL Drivia 18 et j’aimerai en ajouter une deuxième par soucis d’organisation, est-il possible d’installer cote à cote deux GTL et de percer un passage latteral entre les GTL ?\nCarminas 9 février 2018 At 20 h 25 min\nPas de problème du moment que vous assurez bien la continuité de la protection mécanique au niveau des fils qui passent entre les 2 goulottes\nPascal 6 mars 2018 At 15 h 55 min\nBonjour, j’ai deux questions:\n1) Suite à la construction d’un garage annexe, J’ai tiré une ligne souterraine 22 m en 3G10 mm² du tableau de la maison vers le garage avec dans celui-ci une GTL et un tableau avec en tête un diff 40A 30 ma Type A (Congélateur et LL)+ PC éclairage… je souhaite protéger également ma ligne souterraine depuis le tableau principale avec un dif 40A 30ma Type AC suivi d’un Disjoncteur D32A, es-ce conforme:\nDiff Type AC 40A 30ma => DJ D32A => Ligne 3G10² 22m => Diff Type A 40A 30ma => Plus répartitions LL, congélateur …. ?\n2) Peux-ton faire un branchement perpendiculaire sur une GTL ?\nCarminas 6 mars 2018 At 23 h 39 min\n1/ C’est conforme mais non pertinent.\nIl ne faut mettre en cascade 2 interrupteurs différentiels 30mA car il n’y aura aucune sélectivité.\nDonc : disjoncteur 32A (ou 40A) ==> ligne 3G10² 22m ==> interrupteur différentiel 30mA 40A type A => Plus répartitions LL, congélateur ….\n2/ Par certain de comprendre la question, mais je dirais que oui\nPascal 8 mars 2018 At 12 h 39 min\nMerci pour la réponse de la question 1\nPrécision concernant la question 2:\nPeut-on percer une GTL latéralement pour venir faire un branchement exemples:\nInsérer le câble 3G10 mm² latéralement à la GTL juste au dessus du tableau principal ou sortir une gaine de la GTL a 1m du sol pour poser un interrupteur etc. ?\nCarminas 8 mars 2018 At 22 h 50 min\nPas de problème pourvu qu’il y ait continuité de la protection mécanique (vous ne devez pas pouvoir atteindre les fils avec la lame d’un couteau)\nGuillaume 9 mars 2018 At 17 h 57 min\nEn pleine réno , j’ai fait changé la place la place du vieux compteur en tri ( par un linky mono sur platine ) à l interieur de la maison .J’avais installé juste une plaque de placo sur ossature metallique ( type optima de chez isover en attente de finir cette piece et de passer toutes mes gaines ) à l endroit du point de livraison preconisé par le technicien edf. Au moment de l’installation , ils m ont dit que ce n’etait pas nécessaire de mettre une gtl , malgré le fait que je leur dise que j’avais vu que selon la NF C 15 100 , la GTL etait obligatoire dans le cas d’une redistribution de cloison + changement de place du compteur + réno . Ils ont donc branché le compteur et le disjonteur côte à côte ( avec la platine porte fusible juste au dessus ) direct sur mon placo .\nSachant que je peux encore deplacer mon tableau ( qui est direct sur le placo juste en dessous aussi mais j avais prevu les gaines plus longues au cas où ) juste à côté avec une GTL cette fois, avec coffret communication dans cette même GTL en dessous ,ma question est la suivante :\nAU niveau du consuel , est ce accepté que le compteur et le disjonteur de coupure ne soit pas dans une GTL , et que mon compteur + coffret de comm soit fixé sur une GTL juste à côté ? Dois je refaire passer edf pour qu il fixe tout ça sur une gtl ?\nEn espérant avoir été clair , je vous remercie par avance , et bravo pour votre site précieux en contenu et clarté !\nCarminas 9 mars 2018 At 23 h 07 min\nVous confondez GTL et goulotte\nLa GTL (qui s’appelle désormais ETEL) est juste un emplacement du logement dédié à l’alimentation électrique et la protection électrique, et qui doit avoir des dimensions minimales.\nIl n’y a aucun obligation de mettre une goulotte dans l’ETEL.\nguillaume 17 mars 2018 At 10 h 33 min\nJe parlais bien de la Goulotte en effet .\nJe peux donc laisser le compteur et le tableau en saillie .\nSi toutes mes arrivées transitent ( tout par le haut ) derriere le placo , je dois faire une trappe sur le placo sur tout ou partie de la hauteur ?\nCarminas 17 mars 2018 At 14 h 07 min\nC’est un point que je trouve ambigu dans la norme.\nJe pense que oui, il faut faire une trappe en haut et en bas\nMais en rénovation, vous faites au mieux.\nPersonne n’ira rien vous dire si vous ne le faites pas.\nnes 5 avril 2018 At 17 h 51 min\nSuper site que je découvre vraiment, mais j’ai forcément une question:\nComment est-ce possible d’installer une vrai baie de brassage (24ports,9u, serveurs etc..) et non un coffret de communication dont la terre fait max 50cm? cela me parait compliqué…\nle consuel est très regardant la dessus?\nCarminas 5 avril 2018 At 19 h 51 min\nNe s’agissant d’un point essentiel de sécurité, la consuel ne vérifie pas l’installation de communication.\nAu mieux il s’assure que le tableau de communication ou la baie est bien reliée à la terre en 6² mini\nnes 6 avril 2018 At 13 h 00 min\nPapinoxe 1 mai 2018 At 23 h 46 min\nJe rénove un appartement en triplex brut parpaing (sauf garage plaqué BA13 collé) constitué comme suit :\nNiveau 0 garage\nNiveau 1 cuisine – séjour\nNiveau 2 chambre – sdb – Wc\nSurface total 38 m2\nLe compteur EDF (qui devra être remplacé par un Lynky) est au niveau 0.\nJ’ai réalisé l’installation sur une GTL plastique que j’ai intégré dans une ETL en M48 et Placo de 60 cm.\nMa première question : cela est il autorisé ? Si oui la suite…\nDu fait de l’installation du compteur avant notre achat et de son positionnement j’ai dû l’intégrer sur la GTL fixée sur un mur plaqué BA13 collé. Cette installation plus courte fait que le câble de raccordement EDF est beaucoup trop long.\nMa seconde question : Le consuel m’autorise t’il à laisser ce câble volant sans raccordement au compteur & DB car passage par la suite pour son remplacement par le Lynky lors de la souscription du contrat?\nEn essayant d’être clair. Mes câbles niveaux 1 & 2 arrivent du plafond du garage à droite d’une poutre en béton ferraillé, mes câbles d’alimentation électroménager et éclairage du garage eux arrivent à gauche de cette poutre traversante. Pour les raccorder au compteur j’ai dû réaliser un coffre en M48 et BA 13 à l’angle du mur (plaque BA13) et du plafond (BA13 sur rail)\nMa dernière question : Ce coffrage de “connexion” entre t’il dans l’ETL ou est il considéré comme cloison?\n———-[ __] |——-plafond\nCoffre | E |\n————–| T |\nCarminas 2 mai 2018 At 8 h 22 min\nLa description n’est pas claire et on a du mal à apprécier la situation\nUn lien vers une photo, aiderait à mieux répondre\nCJP 27 juillet 2018 At 6 h 55 min\nactuellement en construction, j’ai fabriqué une GTL en bois pour y encastrer mon tableau principal. Par conséquent, les gaines courant fort doivent y cheminer jusqu’au tableau, mais qu’en est-il des gaines courant faible ? Les câble RJ45 peuvent-ils quitter leur gaine en bas de la GTL afin de faire un peu d’espace dans cette dernière ?\nRonan LOAEC 14 septembre 2018 At 14 h 55 min\nLe problème GTL/ETEL me laisse perplexe. Il reste sujet à confusions.\nPour faire simple, “ma” GTL sera simplement une gaine “fournisseur” (Schneider Resi9) de 250 de large, portant la platine de branchement (différentiel 500mA et compteur), le tableau de com et le tableau électrique Rési9. Jusque là, ça reste clair pour moi…\nVient ensuite la question de l’ETEL, le fameux “Espace réservé”.\nje suis dans le cadre d’une rénovation totale électrique avec passage de la nouvelle installation en faux plafond et cloisons de doublage (isolation thermique et/ou phonique selon pièces). Je pense donc devoir tenir compte de cette ETEL (Espace Technique Electrique de Logement), lequel doit contenir la GTL (gaine Technique de Logement).\nPremier point: l’ETEL est-il vraiment un espace clos physiquement ou simplement un volume “virtuel” réservé où ne doivent passer aucune autre énergie ou fluide? Autrement dit, cette ETEL doit-elle être close par des cloisons résistant au feu (F0) ou est-ce simplement un “volume” à l’instar des “volumes” de la salle de bain?\nSi c’est un volume virtuel, puis-je me contenter de fixer la GTL “fournisseur” au mur pour supporter les trois tableaux, eux-mêmes fermés par les jolies portes proposées par Schneider, sans avoir besoin d’enfermer tout cela dans un coffrage en BA13 F0?\nDeuxième question: quelles sont les dimensions effectives de ce “volume” (ou de cet “espace clos”, selon la réponse au premier point)?\nVoici l’interprétation donnée par Legrand (et d’autres conseilleurs): “Les dimensions minimales de l’ETEL sont de 600 mm de large par 250 mm de profondeur.” PUIS, ce qui est contradictoire: “Il est possible que la largeur de l’ETEL soit égale à la largeur de la GTL augmentée de 100 mm.”\nSoit c’est 600 x 250 (intérieur ou extérieur??) soit c’est alors 350 x 250 (ce qui m’arrangerait fichtrement, car cela me permettrait d’utiliser un “retour mort” de 400mm dans l’entrée au lieu de monopoliser un pan de mur pour une simple goulotte de 25 cm de large!).\nDans quel cas est-on contraint à 600? Et dans quel cas pourrait-on se contenter de 350?\nJ’ai lu l’intégralité des interventions et réponses ainsi que vos articles (et j’ai acheté vos dossiers) sans réponse claire à cette fichue double question: 350 ou 600mm? Volume virtuel ou espace clos?\nSi c’est vraiment un espace clos, à quoi servent les jolies portes décoratives de la gamme Resi9 et quid des jolies photos montrant la GTL et les coffres Resi9 avec leurs portes directement au mur hors de tout coffrage??\nUn dernier point: merci pour tout mais vous devriez utiliser les cookies pour éviter que l’on ne voit apparaître à tout bout de champ la pub pour votre cours (très utile: merci encore) une fois qu’on l’a acheté.\nTrès cordialement. Ronan Loaëc\nCarminas 14 septembre 2018 At 17 h 32 min\n1/ L’ETEL peut être un volume virtuel non matérialisé\nVous pouvez donc tout à fait mettre votre goulotte au mur et vos 3 tableaux avec porte sur la goulotte\n2/ Mais il faut que votre ETEL ait en principe une largeur d’au moins 600mm, mais qu’on peut réduire à la large de la GTL + 100 mm, donc dans votre cas de 250+100 =350 mm.\nCela veut dire qu’il ne doit rien y avoir dans ces 100mm autour de la GTL.\nPar contre si votre GTL fait entre 500 et 600 de large (donc par exemple si vous mettez 2 goulottes côte à côte), vous devez avoir un ETEL d’au moins 600.\nLes portes c’est juste pour faire joli où pour les tableaux entre 0m50 et 0m90 de haut.\nRonan LOAEC 14 septembre 2018 At 20 h 10 min\nMerci Carminas. C’était en effet ma première interprétation mais ensuite, je me suis pris à douter, craignant qu’il ne faille enfermer la GTL dans un espace clos matérialisé par des cloisons anti-feu et ne trouvant pas une seule expression claire concernant par ailleurs ses dimensions minimales.\nDonc, l’ETEL n’a pas besoin d’être un espace clos: c’est juste un volume virtuel où rien d’autre que la GTL ne doit se trouver (pas de canalisations eau-gaz, etc.). Inutile de réaliser un “placard” en BA13 F0 par exemple… On peut fixer la GTL sur une paroi en la laissant apparente.\nEt par ailleurs, il est possible de réduire ce volume à l’encombrement en largeur de la GTL + 100mm (soit pour une 13 modules: 250 -100 = 350mm).\nJ’ai bon? Très amicalement et merci pour l’info. IL semble, à lire toutes les questions, que je ne sois pas le seul à m’arracher les cheveux, sans parler de la confusion GTL.ETEL très fréquente…\nCarminas 14 septembre 2018 At 23 h 42 min\nVotre synthèse de l’interprétation de norme est bonne.\nC’est vrai que le changement de vocabulaire GTL/ETEL dans la dernière version de la norme prête à confusion surtout qu’on trouve des textes plus ou moins anciens sur le net.\nLe mieux est de lire l’original du texte de la NF C15-100.\nIl est accessible gratuitement en lecture dans la boutique AFNOR (il suffit de s’inscrire)\nPascal 25 septembre 2018 At 10 h 00 min\nVous dites “la hauteur (de la GTL) doit être du sol fini au plafond dans tous les cas. J’ai un doute sur cette affirmation. Il me semble que l’on peut limiter la longueur de la GTL si l’ensemble des gaines arrive soit par le haut, soit par le bas.\nCarminas 25 septembre 2018 At 23 h 30 min\nEn fait cet article date d’avant la dernière version de la norme qui a évolué en 2015 comme il a été dit dans son introduction.\nLa GTL s’appelle désormais ETEL et c’est juste une volume où l’on ne trouve rien d’autre que des équipements électriques et qui va du sol au plafond.\nMais cette dernière version de la norme autorise effectivement que des canalisations passe dans la partie basse ou haute de l’ETEL si les gaines arrivent par le côté opposé.\nPascal 26 septembre 2018 At 10 h 17 min\nMerci de m’avoir rassuré !\nsim 9 octobre 2018 At 10 h 56 min\nEDF peut il refuser de mettre le compteur sur une GTL en bois (MDF).\nEDF vient de passer et ma dit que ce n’était pas aux normes se basant sur la fiche séquelec qui n’indique pas le bois dans la liste des matériaux pouvant etre utilisés!\nCarminas 9 octobre 2018 At 20 h 38 min\nOui un support en bois est interdit par la NF C14-100 (paragraphe 9.3)\nIl faut des matériaux avec une classe au feu M0 (c’est à dire non combustible)\nfrederic blasco 22 octobre 2018 At 16 h 17 min\nje vais poser ma gaine gtl sur du placo et je me demandais si je pouvais faire rentrer les fils au milieu .\nfaut il rentrer absolument par le haut et le bas .\nRobert 12 novembre 2018 At 22 h 22 min\nDans le cadre d’une rénovation en tri-phasé :\n1) puis je placer 2 coffrets, l’un au dessus de l’autre, dans la même GTL ? ( j’ai besoin de 6 rangées de 13 modules, 2 rangées par phase)\n2) Le compteur et le disjoncteur général sont placés à mi-escalier entre rez et étage, et je déporte la GTL dans une pièce annexe au rez, dois-je remettre un second disj géneral dans la GTL ?\nCarminas 13 novembre 2018 At 20 h 35 min\n1/ Aucun problème du moment que les manette de commande des disjoncteurs soient placée entre 0m50 et 1m80, la partie située entre 0m50 et 0m90 devant être fermée par une porte\n2/ Si votre pièce annexe communique par l’intérieur avec le disjoncteur général, ce n’est pas une obligation.\nUn interrupteur sectionneur tetrapolaire, placé en tête du tableau dans la GTL peut néanmoins être pratique afin d’avoir une coupure générale proche. A vous de voir\nMichel 17 novembre 2018 At 22 h 44 min\nBonjour et bravo pour ce site.\nJe suis dans un appartement ou ce qui fait office de GTL est réparti au dessus de 2 portes et en placard.\nA part cela l’installation est correcte.\nJ’envisage de refaire peintures et papiers-peint et me pose la question de créer une ETL/GTL plus conforme mais sans repasser tous les câbles.\nEst-il permit de créer une ETL en déplaçant les éléments de GTL existants par rallongement des fils ou est-ce que cela nécessite un recâblage total de l’installation?\nCarminas 18 novembre 2018 At 18 h 01 min\nL’installation est sans doute conforme à la norme en vigueur à la date de la construction et la norme n’est pas rétroactive.\nSauf si ce point est vraiment gênant pour vous au quotidien, peu d’intérêt de recréer un ETEL ailleurs.\nD’autant plus que si le compteur et le disjoncteur EDF sont présent à votre emplacement actuel, vous n’aurez pas le droit de les déplacer vous même.\nMais si vous déplacez votre tableau de répartition, il est autorisé de prolonger les fils.\nOn utilise souvent des borniers type Viking clipsés sur le rail de l’ancien tableau pour prolonger les fils.\nBlasco 31 janvier 2019 At 17 h 44 min\nPeut on mettre deux goulottes gtl côte à côte ?\nSi oui faut il les fixer entre elles ?\nPeut on percer les goulottes pour passer de l’une à l’autre ?\nGuillaume 1 février 2019 At 9 h 42 min\nAucun souci pour placer deux goulotte GTL à c^té l’une de l’autre.\nPas besoin de les fixer entre elles.\nPour aller de l’une à l’autre, on peut percer pour les traverser. L’idéal est de mettre un morceau de gaine ICTA au niveau du perçage afin de bien assurer la protection mécanique.\nLaurent 13 février 2019 At 14 h 28 min\nBonjour, est il obligatoire en logement collectif neuf de placer la GTL en dehors du débattement de la porte d’entrée du logement?\nCarminas 13 février 2019 At 20 h 43 min\nIl faut mettre une butée de porte, pour éviter que cette dernière ne pénètre dans le volume de l’ETEL.\nSinon pas vraiment d’autres obligation de ce type.\nStef 16 mars 2019 At 21 h 54 min\nEst-il envisageable de poser deux GTL d’une largeur de 250 mm (13 modules) côte à cote, une dédiée au courant fort et l’autre au courant faible ?\nCarminas 17 mars 2019 At 9 h 22 min\nJe suppose que vous parlez de goulotte (et non de GTL)\nOui bien entendu, on fait cela très souvent.\nPour rappel la GTL sera la matérialisation de vos 2 goulottes côte à côte et des tableaux posés dessus.\nStref 23 juillet 2019 At 9 h 41 min\nBonjour peut on faire arriver dans une goulotte des gaines ict notamment réseau TV et rj45 par l arrière de la goulotte ?Merci\nCarminas 23 juillet 2019 At 11 h 29 min\nPas de problème, surtout avec des courant faibles.\nSi courant fort (230V) assurez vous bien de la continuité de la protection mécanique.\nGuy 23 juillet 2019 At 21 h 36 min\nIl est précisé que la GTL doit aller du sol au plafond si les gaines arrivent par le haut et le bas, au bien jusqu’au sol si les gaines arrivent toutes par les bas ou enfin jusqu’au plafond si toutes les gaines arrivent par le haut.\nDans mon cas, le tableau est posé en saillie sur du placo et toutes les gaines arrivent par derrière (entre le mur porteur et la plaque de placo).\nQuelles sont mes obligations ? Dois-je ajouter quelque chose pour matérialiser cette GTL ?\nCarminas 25 juillet 2019 At 13 h 44 min\nUn peut de vocabulaire :\n– l’ETEL (Espace Technique Electrique Logement) est une espace dédié qui doit aller du sol au plafond et qui n’est pas forcément matérialisé\n– la GTL c’est le résultat de la mise en place des équipements qu’on met dans l’ETEL\nDonc aucune obligation de matérialiser quoi que ce soit.\nVous devez juste être vigilant à ne pas mettre autre chose que des équipements électrique dans le volume de l’ETEL\nClement 19 décembre 2019 At 0 h 58 min\nRestons nous en conformité avec la norme NF C 15-100 en remplaçant le coffret de communication par une vraie baie de brassage informatique ?\nMon interrogation porte principalement sur le fait que mon tableau électrique serait dans l’angle d’un cellier de 5m², et ma baie de brassage informatique (DTI/brassage RJ45 sur bandeau patch pannel cat6, box, switch) serait dans l’angle opposé soit à environ 3m.\nFaut-il impérativement traiter la partie TV ou bien le fait d’avoir du câble cat6 distribué dans l’habitation, permettant donc l’accès à la TV grâce aux décodeurs des FAI suffit ?\nCarminas 19 décembre 2019 At 21 h 58 min\nLe consuel ne s’interesse pas à l’aspect communication.\nMettre une baie de brassage à l’endroit qui vous convient ne pose de toute façon pas de problème.\nAucune obligation de mettre des prises TV coaxiale (même si cela reste une bonne idée)\nThibaut 3 février 2020 At 12 h 39 min\nUne question à laquelle je n’arrive pas à trouver de réponse : Est-il possible de superposer deux bacs d’encastrement ?\nJe m’explique : j’ai à placer un coffret 4 rangées/13 modules, une platine abonné/linky et un coffret de communication avec emplacement box.\nHors, les bacs d’encastrement ne sont pas suffisamment hauts pour contenir tout cela verticalement (Je n’ai pas la largeur suffisante pour un bac 2 travées).\nJe compte donc superposer deux bacs avec deux portes, et positionner le coffret de communication dans le second bac. Ce qui nous donnera en partant du haut (1m80) : Platine abonné/coffret 4 rangées (BAC1) et Coffret communication en bas (Bac2).\nQu’en pensez-vous ? Je reste dans la norme ?\nCarminas 3 février 2020 At 19 h 01 min\nAucun problème du moment que vous respectez les hauteur mini/maxi pour les rangées du tableau de répartition et pour le disjoncteur de branchement.\nPatrick 3 février 2020 At 14 h 46 min\nTout d’abord merci pour votre site.\nDans le cadre de la rénovation de mon installation je compte remplacer le tableau existant par une GTL (Drivia13) situé au sous-sol. Si la majorité de mes circuits arrive par le haut et ne pose pas de problèmes pour l’entrée dans la GTL, certains arrive sur le coté en circulant sur le mur en apparent, y compris l’arrivé ERDF. Est ce que je peux découper le coté de la GTL ou le cornet ou bien mettre des presses étoupes pour tube IRL pour rentrer dans la GTL.\nCarminas 3 février 2020 At 18 h 59 min\nPas de problème tant que vous assurez la continuité de la protection mécanique (il ne faut pas que les fils soient atteignable avec la lampe d’un couteau).\nPas besoin d’aller jusqu’à mettre des presses étoupes\nSophie 4 mai 2020 At 19 h 45 min\nj’ai une question nous aménageons les comble et le dessus de notre garage en 2 appartements supplémentaire. Nous nous demandons si nous pouvons avoir qu’une seule gaines qui travers et désert donc chaque niveau et donc chaque appartement ? (Notre appartement est au rez de chaussée, nouvel appartement au 1er étage et deuxièeme appartement au dans les combles) Comment devons-nous procéder ?\nCarminas 4 mai 2020 At 22 h 04 min\nSi tout est alimenté à partir du moment compteur EDF, aucune contrainte\nSi ce sont de nouveaux branchements avec compteurs EDF indépendant, vous ne pouvez pas mutualisé\nMais pour ce genre de projet, le conseil internet à ses limites.\nJe vous conseille de passer par un professionel sur place qui saura vous conseiller au mieux en fonction des contraintes du batiment.\nEt si vous etes dans le 2ème cas, prendre un rendez vous avec ENEDIS\nMichel P 12 mai 2020 At 23 h 23 min\njuste une question : mon tableau (4 rangée, 18 modules) fait partie d’une GTL (legrand) fixée sur une paroi ossature metal/isolant/placo classique de 48, la double peau en placo est-elle une obligatoire ou une préconisation ?\nje n’arrive pas a avoir une réponse franche sur le sujet.\nCarminas 13 mai 2020 At 20 h 57 min\nAucune obligation d’une double peau pour la pose d’un tableau.\nPar contre obligatoire pour la pose du panneau de contrôle ENEDIS avec compteur et disjoncteur\nGustave 19 juin 2020 At 19 h 34 min\nJe rénove ma maison et je refais toute l’installation électrique. L’installation est de type 1, le compteur est donc dans la maison. J’ai posé une moulure GTL Legrand (030037) avec mon tableau et mon coffret de comm, mais je me demande qui d’ENEDIS ou moi doit fournir la platine (401181) et son habillage (401185) – je pense que c’est à moi de fournir – mais surtout les portes-fusibles et l’habillage associé associé tel qu’on le voit sur la partie supérieure de cette photo : https://www.installation-renovation-electrique.com/wp-content/uploads/2016/11/ccpi-erdf-deplacement-compteur.jpg . Si c’est à moi de fournir, pouvez-vous me donner les références à commander (en Legrand, compatible avec la GTL DRIVIA).\nGustave 20 juin 2020 At 6 h 58 min\nJe précise que la moulure GTL est positionnée à l’endroit de l’ancien compteur, et que l’arrivée ENEDIS se fait par l’arrière de la moulure à travers la façade de la maison et qu’actuellement, la ligne est coupée car la maison était inhabitée depuis des années.\nCarminas 21 juin 2020 At 9 h 14 min\nEn général ENEDIS fournit la platine et pas d’habillage\nMais pas certain que leur platine soit compatible avec votre goulotte DRIVIA.\nJe vous conseille donc de fournir la platine et d’ajouter ultérieurement l’habillage si vous le souhaitez.\nPar contre, les portes fusibles ou équivalents seront fournit par ENEDIS et seront positionnés dans le coffret en limite de propriété.\nSi ce n’est pas le cas, le mieux est de vous rapprocher d’un conseiller ENEDIS, pour voir la configuration qu’ils envisagent.\nGustave 21 juin 2020 At 13 h 40 min\nJe vais donc acheter moi même la platine et l’habillage compteur/disjoncteur d’abonné.\nLa maison est alimentée en aérien, la dérivation se fait directement sur la ligne électrique dans la rue, également en aérien. Je pense que je n’ai pas d’autre solution que d’avoir les fusibles dans la maison. La goulotte GTL étant positionnée à un endroit bien visible (position de l’ancien tableau) j’essaie de faire quelque chose d’esthetique.\nDe plus, les fusibles devant être inaccessibles et plombés, l’habillage est bien obligatoire, mais auront-ils un modèle pour ma goulotte Drivia ?\nCarminas 21 juin 2020 At 18 h 14 min\nVoir avec ENEDIS car je doute qu’ils accepte de mettre les fusibles sur votre goulotte DRIVIA\nGustave 22 juin 2020 At 20 h 19 min\nJe vous remercie. Je vais les contacter.\nRépondre à Angel Cancel reply