NOUVEAU REGLEMENT DE SECURITE Qu est ce qui change? - PDF Téléchargement Gratuit\nDownload "NOUVEAU REGLEMENT DE SECURITE Qu est ce qui change?"\n1 NOUVEAU REGLEMENT DE SECURITE Qu est ce qui change? Le nouveau règlement de sécurité paru au journal officiel du7 février 2002 est applicable aux ERP pour tous les permis de construire délivrés depuis du 8 avril Pour les ERT, un nouveau texte s appliquera prochainement. LES TYPES D ET LES TYPES D ÉTABLISSEMENT Suppression des 4 types d éclairage de sécurité (A, B, C, D) au profit d un type unique. Par contre, les types et les catégories d établissement sont maintenus. Un nouveau type d établissement est créé, le type J. Il correspond aux Structures d accueil pour personnes âgées et personnes handicapées. LES DÉNOMINATIONS Le terme éclairage d évacuation remplace éclairage de balisage. L éclairage d ambiance peut aussi être désigné par l éclairage anti- panique. LES FLUX Les blocs d évacuation doivent avoir un flux lumineux assigné d au moins 45 lumens. Assigné = valeur minimale garantie par le fabricant. Cette mesure est effectuée sur 1 heure de fonctionnement en secours du bloc. Cela est comparable aux 60 lumens mesurés précédemment à 5 minutes. Le nombre de blocs anti-panique ou ambiance se calcule sur la base de 5 lm/m 2 en utilisant le flux assigné, c est à dire mesuré à 1 heure. Chaque local ou hall nécessitant un éclairage anti-panique devra être éclairé par au moins deux blocs autonomes. La distance entre deux blocs ne doit pas excéder 4 fois la hauteur au dessus du sol. LES CONTRÔLES PÉRIODIQUES La fréquence des vérifications du parc s allège : Une fois par mois (au lieu d une fois par jour / semaine) : vérification du bon fonctionnement de la commutation veille / secours et l état de toutes les lampes. Tous les six mois (au lieu de trois) : vérification de l autonomie de la batterie. LES ÉTABLISSEMENTS AVEC LOCAUX À SOMMEIL (TYPES J, O, OA, U & PE) Dans les établissements avec locaux à sommeil qui ne disposent pas d une source de remplacement (groupe électrogène, ), l éclairage de sécurité d évacuation doit être complété. Pour plus de renseignements, se reporter page 7. LES LUMINAIRES SOURCES CENTRALES ET SOURCES CENTRALES Les Luminaires pour Source Centrale (LSC) doivent être admis à la marque NF AEAS. Les sources centrales devront être conformes à la norme NFC Les câbles d alimentation entre la Source Centrale et les LSC doivent être de catégorie CR1 (résistant au feu). L éclairage d évacuation par source centrale doit être allumé en permanence pendant la présence du public. L éclairage anti-panique ou d ambiance peut être éteint ou allumé pendant la présence du public.\n2 SOMMAIRE LES GENERALITES page 3 a) Les différents types d éclairage b) La fonction de l éclairage de sécurité c) Le mode de fonctionnement d) Les textes réglementaires e) Les normes produits LES 2 FONCTIONS page 3 a) Evacuation b) Ambiance / anti-panique LA CONCEPTION DE L INSTALLATION page 4 a) Par B.A.E.S. b) Par sources centrales LES OBLIGATIONS DE L EXPLOITANT page 4 a) L exploitation b) Les vérifications par l exploitant c) Les vérifications par organisme agréé d) Maintenance : LE TYPE ET CATEGORIE D page 5 a) Type d établissement b) Catégorie d établissement c) Classification particulière ERT d) 5 ème catégorie e) Locaux à sommeil f) Classification des établissements g) Choix de l éclairage de sécurité LES REGLES PARTICULIERES PAR TYPE D pages 6 à 26 - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y - GA - OA - PA - SG - CTS - EF - REF - BH - J - PS - IGH - ERT LES DEGRES DE PROTECTION IP / IK pages 27 à 28 a) Définition des indices IP et IK b) Indices requis par type d établissement.\n3 REGLES D INSTALLATION POUR SYSTEME D'ECLAIRAGE DE SECURITE LES GENERALITES A) LES DIFFÉRENTS-TYPE D ÉCLAIRAGE Dans tout type d établissement un éclairage électrique doit être prévu. Cet éclairage comprend : - un éclairage normal obligatoire, - un éclairage de remplacement éventuel (permet de poursuivre l exploitation de l établissement en cas de défaillance de l éclairage normal), - un éclairage de sécurité obligatoire (permet l évacuation de l établissement en cas de défaillance de l éclairage normal / remplacement). B) LA FONCTION DE L ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ Le rôle de l éclairage de sécurité est défini dans l article EC7 du règlement de sécurité. Article EC7 : L'éclairage de sécurité doit être à l'état de veille pendant l'exploitation de l'établissement. L'éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l'éclairage normal / remplacement (groupe électrogène). En cas de disparition de l'alimentation normal / remplacement, l éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de 1 heure au moins. Il comporte : - soit une source centralisée constituée d une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires ; - soit des blocs autonomes. C) LE MODE DE FONCTIONNEMENT L éclairage de sécurité permet lorsque l'éclairage normal est défaillant : - L évacuation des personnes vers l'extérieur, - Les manœuvres intéressant la sécurité. L'éclairage de sécurité est obligatoire pour : - Les établissements recevant du public (arrêté du 23 juin 1980, du 22 juin 1990 et du 19 novembre 2001), - Les établissements recevant des travailleurs (Décret du 14 novembre 1988), - Les immeubles d'habitation (arrêté du 31 janvier 1986). D) LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES Les textes réglementaires pour les Etablissements Recevant du Public ou des Etablissements Recevant des Travailleurs imposent des règles d installation et la conformité des produits de sécurité aux normes en vigueur. E) LES NORMES PRODUITS Les blocs autonomes doivent être admis à la marque NF AEAS selon la norme européenne NF EN et les normes françaises NFC / 801 / 805. Les blocs autonomes SATI (Système Automatique de Tests Intégré) doivent de plus être conformes à la norme NFC Le marquage performance SATI est une preuve de cette conformité. Les luminaires d éclairage de sécurité sur source centrale (LSC) doivent être admis à la marque NF AEAS selon la norme européenne NF EN LES 2 FONCTIONS A) EVACUATION L éclairage d évacuation (précédemment dénommé balisage ) doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, à l'aide des foyers lumineux assurant notamment la reconnaissance des obstacles et l'indication des changements de direction (art. EC8 2). L'éclairage d évacuation est installé dans : - les couloirs et les dégagements avec un maximum de 15 m entre chaque bloc - au-dessus de chaque porte de sortie ou de sortie de secours - au-dessus de chaque obstacle - pour chaque changement de direction du chemin d'évacuation. Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d une superficie supérieure à 300 m 2 en étage et au rez-de-chaussée et 100 m 2 en sous-sol. Les blocs d évacuation doivent avoir un flux lumineux assigné* d au moins 45 lumens. * Assigné = Valeur minimale garantie par le fabricant. Cette mesure est effectuée sur 1 heure de fonctionnement en secours du bloc. Cela est comparable aux 60 lumens mesurés précédemment à 5 minutes. B) AMBIANCE / ANTI-PANIQUE Il doit assurer un éclairement uniforme et une bonne visibilité afin d'éviter les mouvements de panique. L'éclairage d'ambiance est installé dans les locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes en sous-sol et plus de 100 en étage et rez-de-chaussée Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux assigné 3\n4 d'au moins 5 lumens par mètre carré de surface du local. La distance entre deux foyers lumineux doit être au plus égale à 4 fois la hauteur d installation (art. EC10 2). L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être réalisé de façon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins deux foyers lumineux. LA CONCEPTION DE L INSTALLATION A) PAR B.A.E.S La dérivation électrique alimentant un bloc autonome doit être issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation (EC12 4) doivent être : - à fluorescence de type non permanent obligatoirement équipé d'un système automatique de test intégré (S.A.T.I.) conforme à la norme en vigueur (NFC 71820) ; - à fluorescence de type permanent ; - à incandescence ; Les blocs autonomes utilisés pour I'éclairage d'ambiance ou anti-panique (EC12 5) doivent être : - à fluorescence de type non permanent ; - à incandescence (blocs à phares). L'installation de blocs autonomes doit posséder un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l'état de repos centralisée qui doivent être disposés à proximité de l organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires. B) PAR SOURCES CENTRALES - Les Luminaires pour Source Centrale (LSC) doivent être admis à la marque NF AEAS (EC11 1). - Les sources centrales devront être conformes à la norme NFC (EC11 8). - Les câbles d alimentation entre la Source Centrale et les LSC doivent être de catégorie CR1 résistant au feu (EL16 1). - L'installation alimentant l'éclairage de sécurité doit être subdivisée en plusieurs circuits au départ d'un tableau de sécurité conforme à l'article EL Aucun dispositif de protection ne doit être placé sur le circuit des installations d'éclairage de sécurité. - L'éclairage d'ambiance de chaque local ainsi que l'éclairage d'évacuation de chaque dégagement d'une longueur supérieure à 15 m doivent être réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible. En cas de défaillance de l'un des deux circuits, l éclairement doit rester suffisant (ne pas raccorder 2 foyers lumineux proches sur le même circuit). - Il est admis de regrouper les circuits d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique de plusieurs locaux avec ceux d'éclairage d'évacuation de plusieurs dégagements de façon à n'utiliser, au total, pour chaque type d'éclairage, que deux circuits. Dans ce cas la règle précédente du double circuit continue à s appliquer. - L éclairage d évacuation par source centrale doit être allumé en permanence pendant la présence du public (EC11 2). - L éclairage d ambiance peut être éteint ou allumé pendant la présence du public. Si les foyers lumineux sont éteints à l'état de veille, leur allumage automatique doit être assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l'alimentation (EC11 3). LES OBLIGATIONS DE L EXPLOITANT A) L EXPLOITATION - L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de veille pendant les périodes d'exploitation de façon à ce qu il soit opérationnel dès l apparition d une défaillance de l éclairage normal / remplacement (EC14 1). - L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension (EC14 2). B) LES VÉRIFICATIONS PAR L EXPLOITANT Article EC 14 : 3. L'exploitant doit s'assurer périodiquement : une fois par mois : - du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale et à la vérification de l'allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel) ; - de l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l'alimentation normale ; une fois tous les six mois : de l'autonomie d'au moins 1 heure. Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent être effectuées de telle manière qu'au début de chaque période d'ouverture au public, l'installation d'éclairage ait retrouvé l'autonomie prescrite. Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l'utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (S.A.T.I.) conforme à la norme en vigueur (NFC71820). Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans le registre de sécurité. 4\n5 C) LES VÉRIFICATIONS PAR ORGANISME AGRÉÉ Les installations d éclairage doivent être vérifiées dans les conditions des articles GE6 à GE9 par des organismes agréés ou par des techniciens compétents. La périodicité des vérifications est annuelle. D) MAINTENANCE Se reporter aux indications des notices de chaque produit. LE TYPE ET CATEGORIE D UN A) TYPE D ÉTABLISSEMENT Le type d établissement correspond au type d exploitation de l établissement (magasin, établissement d enseignement, de soins ). Se reporter au tableau Type d établissement et règles de calcul de l effectif ci-contre. B) CATÉGORIE D ÉTABLISSEMENT Les établissements, quel que soit leur type, sont classés en catégories dans les ERP d'après l'effectif du public : - 1 ère catégorie : au-dessus de personnes ; - 2 ème catégorie : de 1500 à 701 personnes ; - 3 éme catégorie : de 700 à 301 personnes ; - 4 ème et 5 ème catégorie : Pour déterminer l effectif de l établissement, se reporter au tableau Type d établissement et règles de calcul de l effectif ci-dessous. Pour les ERT, l'effectif théorique d un local comprend l'effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation ERP. C) CLASSIFICATION PARTICULIÈRE ERP Contrairement aux catégories 1, 2 et 3, la limite entre la 4ème et 5ème catégorie dépend du type d établissement. Les établissements de 5 ème catégorie sont des petits établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur à chacun des nombres fixés dans le tableau Règles de calcul de l effectif ci-contre pour chaque type d'exploitation (Arrêté du 23 décembre 1996). Pour la 5 ème catégorie, les escaliers et les circulations horizontales d une longueur totale supérieure à 10 m ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d une superficie supérieure à 100 m 2, doivent être équipés d une installation d éclairage de sécurité d évacuation (Art PE24). 5\n6 D) 5 ÈME CATÉGORIE TYPE D ET REGLES DE CALCUL DE L EFFECTIF TYPE NATURE DE L'EXPLOITATION J Structure d accueil pour personnes âgées et personnes handicapées : - effectif des résidents - effectif total L Salles d'auditions, de conférences, de réunions Salles de spectacles, de projections ou à usage multiple M N O P R S T U V W X Y OA GA PA Salles de réunion, de quartier sans spectacle Salle poly à dom. sportive (S>1200m 2 et H<6,50m) et salles polyvalentes non de type X Cabarets Magasins de vente Centres commerciaux Restaurants ou débits de boissons Hôtels ou pensions de famille Salles de danses ou salles de jeux Crèches, matlles, jardins d'enfants, haltes-gardes Autres établissements d'enseignement Internats Colonies de vacances Bibliothèques ou centres de documentation. Salles d'expositions Etablissements de soins - Avec hébergement - Sans hébergement Etablissements spécialisés (handi, pers. âgées, poupo). Etablissements de cultes Administrations, banques, bureaux Etablissements sportifs couverts Musées Hôtels-restaurants d'altitude Gares Plein air (établissements de) CTS Chapiteaux, tentes et structures itinérants Chapiteaux, tentes et structures itinérants avec 2 niveaux au plus SG Structures gonflables REF Refuge de montagne C) LES VÉRIFICATIONS PAR ORGANISME AGRÉÉ CALCUL DE L EFFECTIF Nbre de résidents + personnel + 1 visiteur pour 3 résidents + effectif calculé pour locaux pouvant recevoir des personnes extérieures Pour sièges numérotés = 1p / siège Pour banc = 1p / 0,50 m linéaire de banc Personnes debout = 3p / m 2 Personnes dans promenoir ou file d attente = 5p / m linéaire 1p / m p / 3 m 2 déduction faite des estrades et aménagements fixes Surface utile = 1/3 de la surface totale RdC = 2p /m 2 - Sous sol et 1 er étage =1p / m ème étage = 1p / 2m 2 Etages supérieurs = 1p / 5 m 2 Mails = 1p / 5m Pour les locaux de ventes > 300 m 2 = 1p / 2m 2 sur 1/3 de la surface Restauration assise : 1p / m 2 Restauration debout : 2p / m 2 File d attente : 3p/ m = Nbre de personnes pouvant normalement occuper les chambres p / 3m 2 sur surface utile (hors estrade et aménagements fixes non destinés au public) maximal déterminé par la déclaration du maître d ouvrage ou du chef d établissement. (*) * activité interdite en sous-sol maximal déterminé par la déclaration du maître d ouvrage ou du chef d établissement Salles d expositions, foires-expositions ou salon temporaire : p / m 2 sur la surface totale des salles accessibles au public. Salles d exposition à caractère permanent : 1p/ 9 m 2 sur la surface totale des salles accessibles au public. Malades : 1p / 1 lit - - Personnel : 1p / 3 lits Visiteurs : 1p. / 1 lit l 8 pers. Par poste de consultation Malades : 1p / 1 lit Personnel : 1p / 3 lits Visiteurs : 1p / 2 lits l Etablissements avec sièges : 1p / siège ou 1 pers / 0,50 m linéaire de banc Etablissements sans sièges : 2p / m 2 de la surface réservée aux fidèles maxi suivant la déclaration du maître d ouvrage ou à défaut : - aménagements prévus pour recevoir du public : 1p/ 10m 2 (halls, guichets, salles d attente, etc.) aménagements non prévus pour recevoir du public : 1p/ 100 m 2 de surface de plancher Etablissements Sans spectateurs Avec spectateurs (2) Salles omnisports 1p / 4m 2 (1) 1p / 8 m 2 Patinoires 2p / 3 m 2 1p / 10 m 2 Salles polyvalentes 1p / m 2 1p / m 2 Piscines couvertes (3) 1p / m 2 (S de plan d eau) 1p / 5 m 2 (S de plan d eau) Pisc. Trans. en découvertes (3) 3p / 2 m 2 (S de plan d eau) 1p / 5 m 2 (S de plan d eau) Piscines mixtes (3) 1p / m 2 (S couv) + 3p / 2m 2 (S décou) 1p / 5 m 2 Note 1 : Excepté pour les tennis (25p par court) Note 2 : rajouter l effectif des spectateurs calculé selon les règles d un établissement de type L Note 3 : non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires. 1 p / 5 m 2 de surface de salles accessibles au public Nbre de pers. pouvant occuper les chambres dans des conditions normales d exploitation Emplacement ou le public stationne Emplacement ou le public stationne et circule Gares aériennes 1p / m 2 1p / 2 m 2 Gares souterraines 1p / m 2 Justifié par l exploitant Gares mixtes Voir différents cas dans Art. GA3 Suivant la déclaration du maître d ouvrage ou : Terrains de sports et stades : 1p / 10m 2 (sauf tennis = 25 p / court) - Pistes de patinage : 2p / 3 m 2 - Bassins de natation : 3p / 2 m 2 (non compris bassins de plongeons et pataugeoires) + effectif spectateurs calculés selon les règles du type L déterminé selon le mode de calcul propre au type d activité déterminé selon le mode de calcul propre au type d activité avec en étage maxi de 1p/m 2 (*) - - (*) (*) Les établissements comportant 2 niveaux et plus sont classés au minimum en 4 ème catégorie quelque soit l effectif calculé. déterminé selon le mode de calcul propre au type d activité. L ne doit pas dépasser 1p/ m Nbre de places de couchage et précisé par la déclaration du maître d ouvrage ou de l exploitant. nous consulter 6 Limite 5 Cat Sous Eta- Ens. sol ges Niv.\n7 E) LOCAUX À SOMMEIL Dans les établissements avec locaux à sommeil qui ne disposent pas d une source de remplacement (groupe électrogène, ), l éclairage de sécurité d évacuation doit être complété de la manière suivante : - Si l éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes B.A.E.S., il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation B.A.E.H d une autonomie de 5 heures. (conformes à la NF C ). En cas de coupure de l éclairage normal, ces B.A.E.H auront pour fonction d assurer un éclairage minimum de repérage. Les B.A.E.S sont automatiquement mis au repos, via la télécommande 94 MRSA pour conserver leur autonomie (1 heure). La télécommande 94 MRSA force les BAES à l état de secours lors du déclenchement de l alarme générale d évacuation (alarme incendie type 1). - Si l éclairage de sécurité est réalisé par une source centrale et des L.S.C, la capacité de la source centrale doit être d une autonomie de 6 heures. Les établissements concernés sont : Type J A tout le bâtiment Structures d accueil pour personnes âgées et handicapées / établissements médico-éducatif pour jeunes handicapés ou inadaptés. Type O A tout le bâtiment Hôtels / pensions de famille Type R A la partie internat uniquement Etablissements d enseignement avec internat / colonies de vacances Type U Aux zones comportant des locaux à sommeil Hôpitaux / Cliniques / Crèches Type PE A tout le bâtiment Petits établissements avec locaux à sommeil. Installation Les BAES doivent être installés à proximité des BAEH de façon à ce que les indications de direction qui lui sont associées soient visibles lors d une défaillance de l éclairage normal. F) CLASSIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS A Administration W Aérienne ( gare) GA Altitude (restaurant) OA Altitude (hôtel) OA Archives S Auberge de jeunesse R Audition (salle de) L B Bal P Banque W Bar N Bateau stationnaire EF Bazar M Bibliothèque S Billard (salle de) P Boissons (débit de) N Brasserie N Bureau (recevant du public) W C Café N Centre commercial M Centre de documentation S Chapiteau CTS Clinique U Collège R Colonie de vacances R Conférence (salle de) L Crèche R D Dancing P Danse (salle de) P Débit de boisson N Discothèque Documentation (centre de) P S E Ecole R Eglise V Etablissement d enseignement pour jeunes handicapés ou inadaptés J Etablissement de culte V Etablissement d enseignement R Etablissement de plein air PA Etablissement de soins U Etablissement flottant EF Exposition (salle) T Exposition culturelle Y Exposition commerciale (salle d ) T F Flottant (établissement) Foyer pour handicapés sans autonomie Foyer pour handicapés ayant leur autonomie G Galerie marchande Garderie Gare aérienne Gare souterraine Gonflable (structure) H Habitation Hôpital Hôpital de jour EF J J M R GA GA SG BH U U Hôtel Hôtel d'altitude I - J Internat Jeux (salle de) L Local industriel Local technique Logement Lycée O OA R P ERT ERT BH R M Magasin de vente M Mairie W Maison de retraite non médicalisée J Maison de retraite médicalisée J Manège équestre (couvert) X Manège équestre (plein air) PA Mosquée V Motels O Musées Y O Omnisport (salle) P Parking couvert à caractère industriel et commercial Parking couvert privé Patinage (piste de) Patinoire (couverte) Pension de famille Piscine couverte X PS PS PA X O X Piscine découverte PA Plein air (établissement de) PA Pouponnière U R Résidence de personnes âgées J Résidence de personnes âgées (médicalisées) J Restaurant N Restaurant d altitude OA S Salle de réunions L Salle d'audition L Salle de conférence L Soins (établissement de) U Spectacle (salle de) L Sport (établissement couvert) X Sport (terrain de) PA Stade PA Structure d accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées (enfants ou adultes) J Structure gonflable SG Synagogue V T Temple Tente Terrain de sport U Usine V Vente (magasin de) V CTS PA ERT M 7\n8 G) CHOIX DE L EN FONCTION DES TYPES ET CATÉGORIES D ÉTABLISSEMENT TYPE DESCRIPTION CATÉGORIE 1 ère 2 ème 3 ème 4 ème 5 ème > 1500 p 701 à 1500 p 301 à 700 p < 300 p selon Ets selon Ets J Structures d accueil pour personnes âgées et personnes handicapées avec éclairage de remplacement Structures d accueil pour personnes âgées et personnes handicapées sans éclairage de remplacement L M N O Salles de spectacle, conférences, projections Magasins, centres commerciaux Restaurants, bars Hôtels avec éclairage de remplacement Hôtels sans éclairage de remplacement OA P R Hôtels et restaurants d'altitude Salles de danse, salles de jeux Enseignement Enseignement avec locaux à sommeil sans éclairage de remplacement S T U Bibliothèques, archives Salles d'exposition Etablissements de soins Etablissements de soins avec locaux à sommeil sans éclairage de remplacement V W X Y GA PA PS SG Etablissements de culte Administrations, banques, bureaux Centres sportifs couverts Musées Gares Etablissements de plein air Parcs de stationnement couvert Structures gonflables CTS Chapiteaux, tentes, structures gonflables EF Etablissements flottants ERT Etablissements industriels BH Bâtiments d'habitation Eclairage de sécurité alimenté à partir d'une source centrale Eclairage de sécurité alimenté à partir d'une source centrale ou de blocs autonomes. BAEH + BAES ou source centrale avec autonomie 6 heures Type non permanent alimenté à partir de blocs autonomes habitations (BAEH) ou source centrale autonomie 6 heures. 8\n9 LES REGLES PARTICULIERES PAR TYPE D ETABLISSEMEMT L SALLES D'AUDITIONS, DE CONFERENCES, DE REUNIONS, SALLES RESERVEES AUX ASSOCIATIONS, SALLES DE QUARTIER (OU ASSIMILÉE) DE SPECTACLES OU A USAGES MULTIPLES ARRÊTÉ DU 12/12/84 1 à à 200 ** 4 ou à à > * L établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s il peut recevoir : a) au moins 5% de son effectif avec un minimum de 2 en RdC b) et au moins 1% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux. * Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A. 4 A 1 E 3 A 1 C-D-E 2b A 1 A 1 A 1 ** : Un établissement recevant moins de 200 personnes sera de 4 ème catégorie s il peut recevoir plus de 100 personnes en sous-sol (Art. L1). 1 à à 50 ** 4 ou 5 51 à à > SALLES DE PROJECTION, DE SPECTACLES, SALLES POLYVALENTES *, ET A USAGES MULTIPLES * SALLE POLYVALENTE À DOMINANTE SPORTIVE DONT LA SUPERFICIE EST SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 1 200M 2 OU DONT LA HAUTEUR SOUS PLAFOND EST INFÉRIEURE À 6,50M. * L établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s il peut recevoir : a) au moins 5% de son effectif avec un minimum de 2 en RdC b) et au moins 1% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux. * Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A. 4 A 1 E 3 A 1 C-D-E 2b A 1 A 1 A 1 ** Un établissement recevant moins de 50 personnes sera de 4 ème catégorie s il peut recevoir plus de 20 personnes en sous-sol (Art. L1). Article EC 11 : 3. Les lampes d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique peuvent être éteintes à l'état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à l'état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l'état de veille, leur allumage automatique doit être assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l'alimentation normal/remplacement. Article L 34 : En application de l'article EC 11, 3, lorsque les lampes d'éclairage d'ambiance sont éteintes à l'état de veille, le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est défaillante. Eclairage portatif rechargeable conseillé Eclairage d évacuation par BAES ou LSC uniquement pour la 5 ème catégorie dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m 2 Eclairage de sécurité par BAES ou LSC. Eclairage de sécurité par LSC 9\n10 M MAGASINS DE VENTE ARRÊTÉ DU 22/12/81 1 à à à à 300 ** 4 ou 5 * L établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s il peut recevoir : a) au moins 2% de son effectif avec un minimum de 4 en RdC b) et au moins 0,5% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux. Pour les centres commerciaux : a) au moins 5% de son effectif avec un minimum de 4 en RdC b) et au moins 2% avec mini de 2 pour autres niveaux.. * Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A. 3 A 1 C-D-E 2b A 1 B 2a A 1 ** Un établissement recevant moins de 200 personnes sera de 4 ème catégorie s il peut recevoir plus de 100 personnes dans un de ses niveaux. Article M 24 : 1. les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. L'éclairage de sécurité des établissements de 1 ère et 2 ème catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC Dans les centres commerciaux : a) Les exploitations du type M recevant plus de 700 personnes, les mails et parties communes de l'ensemble du centre doivent être équipés d'un éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11. b) L'éclairage de sécurité des exploitations du type M recevant moins de 100 personnes peut être limité à l'éclairage d'évacuation tel que défini à l'article EC 9. c) En dérogation aux dispositions de l'article GN 2, 3, l'éclairage de sécurité des exploitations des autres types peut être réalisé selon les dispositions particulières propres à chaque type en tenant compte de l'effectif théorique de chaque exploitation. d) Les exploitations de tous les types placées sous une même direction administrative et commerciale peuvent utiliser la même source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, pour l'éclairage de sécurité. e) La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs d'une grande surface peut être confondue avec celle du mail et des parties communes lorsque la sécurité de l'ensemble est placée sous la responsabilité unique du directeur de la grande surface. N RESTAURANTS ET BARS ARRÊTÉ DU 21/06/82 1 à à à à 300 ** 4 ou 5 * L établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s il peut recevoir : a) au moins 10% de son effectif avec un minimum de 4 en RdC b) et au moins 1% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux. * Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A. 4 A 1 3 A 1 3 A 1 ** Un établissement recevant moins de 200 personnes sera de 4ème catégorie s il peut recevoir plus de 100 personnes en sous-sol. Eclairage portatif rechargeable conseillé Eclairage d évacuation par BAES ou LSC uniquement pour la 5 ème catégorie dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m 2 Eclairage de sécurité par BAES ou LSC. Eclairage de sécurité par LSC 10\n11 O HÔTELS ARRÊTÉ DU 21/06/82 1 à à à * L établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s il peut recevoir : a) au moins 25% de son effectif avec un minimum de 4 en RdC b) et au moins 1% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux. * Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A. A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 ECLAIRAGE DE SECURITE : Article O En application des dispositions de l article EL 4 4, dans les établissements qui ne disposent pas d une source de remplacement, l éclairage de sécurité d évacuation doit être complété de la manière suivante : - si l éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (conformes à la NF C ). Dans ces conditions, les blocs autonomes d éclairage de sécurité visés à l article EC 12 doivent être mis automatiquement à l état de repos dès l absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d alarme ; - si l éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de 6 heures au moins. P SALLES DE DANSE, SALLES DE JEUX ARRÊTÉ DU 07/07/83 1 à à 50 ** 4 ou 5 51 à 100 ** 4 ou à 300 ** 4 ou 5 * Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A. 2b 2b 2b C-D-E 2b A 1 B 2a A 1 A 1 A 1 * L établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s il peut recevoir : a) au moins 5% de son effectif avec un minimum de 2 en RdC b) et au moins 1% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux. ** Un établissement recevant moins de 120 personnes sera de 4 ème catégorie s il peut recevoir plus de 20 personnes en sous-sol ou plus de 100 personnes dans tout autre niveau. Article EC 11 : / 3. Les lampes d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique peuvent être éteintes à l'état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à l'état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l'état de veille, leur allumage automatique doit être assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l'alimentation normal/remplacement. Article P 19 : En application de l'article EC 11 3, lorsque les lampes d éclairage d ambiance sont éteintes à l état de veille, le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est défaillante. 11\n12 R S SCOLAIRES CRECHES COLONIES DE VACANCES ARRÊTÉ DU 04/06/82 1 à 20 ** 5 21 à 50 ** 4 ou 5 50 à 100 ** 4 ou à 300 ** 4 ou 5 * Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A. 2b A 1 2b A 1 2b A 1 * L établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s il peut recevoir : a) Enseignement primaire ou secondaire : au moins 1,5% de son effectif avec mini 2 quel que soit le niveau. b) Enseignement supérieur : au moins 5% avec mini 2 quelque soit le niveau c) Colonies de vacances : au moins 25% avec mini 4 en RdC et 1,5% avec mini 2 pour les autres niveaux.. ** La limite de la catégorie 5 est donnée dans le tableau ci-dessous. Etablissements Etages Ensembles Commentaires des niveaux Crèches, maternelles, interdit Si l établissement comporte un étage jardins d enfants, haltes-garderies il sera de 4 ème catégorie Autres établissements d enseignement Internats 20 sous réserve que le bâtiment comporte Colonies de vacances 30 au plus 2 étages sur RdC ECLAIRAGE DE SECURITE : Article R 27 Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. En application des dispositions de l article EL 4 4, dans les établissements comportant des locaux à sommeil qui ne disposent pas de source de remplacement, l éclairage de sécurité d évacuation de la partie internat et de ses dégagements doit être complété de la manière suivante : - si l éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (conformes à la NF C ). Dans ces conditions, les blocs autonomes d éclairage de sécurité visés à l article EC 12 doivent être mis automatiquement à l état de repos dès l absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d alarme ; - si l éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de 6 heures au moins. Eclairage portatif rechargeable conseillé Eclairage d évacuation par BAES ou LSC dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m 2 Eclairage de sécurité par BAES ou LSC. Eclairage de sécurité par LSC Dans les établissements de 5ème catégorie, les locaux à sommeil débouchant directement sur l extérieur peuvent être équipés d un équipement d alarme de type 4 (Art. PE32). SSI C, D ou E et EA de type 2b pour 4 ème cat. si salle de danse en sous-sol EA de type 3 pour autres établissements de danse / EA de type 4 pour établissements de jeu 12\n13 S 1 à à à à ou 5 ** BIBLIOTHEQUES, ARCHIVES ARRÊTÉ DU 12/06/95 * Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A. 2b 2b 2b A 1 B 2A A 1 A 1 A 1 * L établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s il peut recevoir : a) au moins 10% de son effectif avec un minimum de 4 en RdC b) et au moins 1% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux. ** Un établissement recevant moins de 200 personnes sera de 4 ème catégorie s il peut recevoir plus de 100 personnes dans un de ses niveaux. Dans le cas d un système de sécurité incendie de catégorie A, la détection automatique d incendie n est exigée que dans : - les ateliers de reliure et de restauration ; - les magasins de conservations de documents ; - les locaux d archives ; - les locaux d emballage et de manipulation des déchets ; - les locaux de stockage et de manipulation de matières dangereuses ; - les réserves de proximité d un volume inférieur à 300 m 3 - les magasins dits ouverts ou en libre accès. T 1 à à à à ou 5 ** SALLES D'EXPOSITION ARRÊTÉ DU 18/11/87 * Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A. 3 A 1 C-D-E 2b A 1 B/A*** 2a A 1 * L établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s il peut recevoir : a) au moins 2% de son effectif avec un minimum de 4 en RdC b) et au moins 0,5% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux. ** Un établissement recevant moins de 200 personnes sera de 4 ème catégorie s il peut recevoir plus de 100 personnes dans un de ses niveaux. *** Art. T49 : Les établissements de 1ère catégorie pour lesquels un service de sécurité incendie conforme aux dispositions de l art. T48 est exigé, doivent être équipés d un système de sécurité incendie de catégorie B. Dans certains établissements, un système de sécurité incendie de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité. Article T les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. L'éclairage de sécurité des établissements de 1 ère et 2 ème catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC Les stands ou locaux mentionnés à l'article T 23 2 (stands couverts ou avec plafonds et faux plafonds pleins ou stands en surélévation) doivent être équipés d'un éclairage de sécurité par blocs autonomes dans les conditions de l'article EC 12. Cet éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension. 13\n14 U S SANITAIRES ARRÊTÉ DU 23/05/89 1 à 20 ** 5 21 à 50 * 4 ou 5 51 à 100 * 4 ou à * Limite de la 5 ème catégorie : sans hébergement = 100 ; avec hébergement = 20. Pour le calcul de l effectif, voir page 67. * Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A. A 1 3 A 1 3 A 1 3 A 1 3 A 1 3 A 1 3 A 1 3 ** Les établissements de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil, doivent être équipés d un éclairage d évacuation conforme aux art. EC8 2 et EC 9 (voir Art. PE36). ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ : Article U 32 : Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. En application des dispositions de l article EL 4 4, dans les établissements qui ne disposent pas de source de remplacement, l éclairage de sécurité d évacuation des locaux à sommeil et de leurs dégagements doit être complété de la manière suivante : - si l éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation conformes à la NF C Dans ces conditions, les blocs autonomes d éclairage de sécurité visés à l article EC 12 doivent être mis automatiquement à l état de repos dès l absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d alarme ; - si l éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins. Tous les établissements de soins doivent être équipés d un SSI de catégorie A et d un équipement d alarme de type 1. Les hôpitaux de jour doivent être équipés d un équipement d alarme de type 3. L alarme doit être limitée à l alarme restreinte sauf cas particulier à apprécier par la commission de sécurité (Art. U49 et U50). ATTENTION Modification de l article U1 : Les établissements destinés à recevoir des personnes handicapées (moteurs ou mentales) sont assujettis à la réglementation des établissements de type J. Eclairage portatif rechargeable conseillé Eclairage d évacuation par BAES ou LSC dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m 2 (*S/T : uniquement pour la 5 ème catégorie) Eclairage de sécurité par BAES ou LSC. Eclairage de sécurité par LSC 14\n15 V S DE CULTE ARRÊTÉ DU 21/04/83 1 à à à à 300 ** 4 ou 5 * L établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s il peut recevoir : - au moins 10% de son effectif avec un minimum de 5 dans les autres niveaux que le RdC - Il n y a pas de limitation en RdC * Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A. 4 A 1 4 A 1 4 A 1 ** Un établissement recevant moins de 300 personnes sera de 4 ème catégorie s il peut recevoir plus de 100 personnes en sous-sol ou plus de 200 personnes en étage ou autre ouvrage en élévation. Article V 8 1. Les établissements doivent être équipés d un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC En atténuation des dispositions de l article EC8, l éclairage de sécurité peut être réduit à la seule fonction d évacuation. W ADMINISTRATIONS ARRÊTÉ DU 21/04/83 1 à à à à 300 ** 4 ou 5 * Pas de limitation pour l admission d handicapés. SSI C-D-E C-D-E ** Un établissement recevant moins de 200 personnes sera de 4 ème catégorie s il peut recevoir plus de 100 personnes en sous-sol ou plus de 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation. * E.A b 2b Eclairage portatif rechargeable conseillé Eclairage d évacuation par BAES ou LSC dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m 2 Eclairage de sécurité par BAES ou LSC. 15\n16 X S SPORTIFS COUVERTS ARRÊTÉ DU 04/06/82 1 à à à à 300 ** 4 ou 5 * Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A. 4 A 1 3 A 1 3 A 1 * L établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s il peut recevoir : - au moins 10% de son effectif avec un minimum de 5 dans les autres niveaux que le RdC - Il n y a pas de limitation en RdC ** Un établissement recevant moins de 200 personnes sera de 4 ème catégorie s il peut recevoir plus de 100 personnes en sous-sol ou plus de 100 personnes en étage. Article X23 : 1. Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC L éclairage d ambiance des piscines doit être calculé sur la totalité de la surface de la salle ou du local et ne peut pas être installé au-dessus des bassins. Y MUSEES ARRÊTÉ DU 12/06/95 1 à à à à * L établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s il peut recevoir : a) au moins 10% de son effectif avec un minimum de 4 en RdC b) et au moins 1% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux. * Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A. 4 A 1 4 / 1** A 1 2a / 1** A 1 ** Article Y20 : Dans les établissements de 1ère et 2ème catégorie, une installation partielle de détection automatique d incendie peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, pour certaines zones accessibles ou non au public et présentant des risques spéciaux d incendie. Eclairage portatif rechargeable conseillé Eclairage d évacuation par BAES ou LSC dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m 2 Eclairage de sécurité par BAES ou LSC. 16\n17 GA 1 à à à à ou 5 GARES ARRÊTÉ DU 20/02/83 Article GA9 1. Installations d alarme et d alerte Alarme générale sélective : Dans les gares de 1 ère et 2 ème catégorie, des dispositifs sonores à commande manuelle ou automatique, ou des dispositifs phoniques, doivent permettre de diffuser l alarme générale sélective Alarme générale : Suivant l importance des gares ou stations, l alarme générale doit être donnée : - au moyen d installations fixes de sonorisation ; - ou par tout autre moyen phonique. OA 1 à à à à HOTÊLS ET RESTAURANTS D'ALTITUDE ARRÊTÉ DU 23/10/86 Sans handicapés SSI E.A. A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 Article OA 21 Les établissements doivent être équipés d un éclairage de sécurité par blocs autonomes répondant aux dispositions correspondantes des articles EC 7 à EC 15. Article OA 19 Groupe électrogène Dans chaque établissement, le groupe électrogène de remplacement doit également ré-alimenter les installations d éclairage et de chauffage du volume-recueil dans les conditions de l article EL 16 ( 1). Si les équipements de sécurité ne possèdent pas leur source de sécurité spécifique, le groupe électrogène de remplacement doit être conforme aux dispositions de la norme NF S L autonomie de ce groupe doit être suffisante pour alimenter les installations de sécurité et les installations d éclairage et de chauffage du volume-recueil pendant une durée minimale de 12h. 17\n18 PA S DE PLEIN AIR TERRAINS DE SPORT STADES PISTES DE PATINAGE PISCINES ARENES HIPPODROMES ETC ARRÊTÉ DU 06/01/83 1 à et 5 Mesures de sécurité fixées par le maire après avis de la commission de sécurité. Pour les locaux aménagés à l intérieur de Si exploitation en nocturne. l établissement, se reporter au type d établissement correspondant (Ex : type N s il s agit d un café). Article PA1 2 : Pour les établissements recevant 300 personnes au plus, le maire peut fixer des mesures de sécurité, après avis de la commission de sécurité ; il peut, en outre, faire vérifier certaines installations par un technicien compétent, et notamment la stabilité des ouvrages. ECLAIRAGE DE SECURITE Article PA 11 : 1 : S'il est prévu d'exploiter l'établissement en nocturne, une installation d'éclairage normal doit être réalisée conformément aux dispositions des articles EC 1 à EC 6. En aggravation aux dispositions des articles EC 5 5 et EC 6 5, les appareils d'éclairage mobiles ou suspendus sont interdits. 2. Dans le cas où un éclairage normal existerait, un éclairage de sécurité limité à l évacuation doit être installé. Cet éclairage d'évacuation doit permettre d'atteindre les voies citées à l'article PA 7 5 et doit répondre aux dispositions des articles EC 9 et EC 12 à EC 15. SG STRUCTURES GONFLABLES ARRÊTÉ DU 06/01/83 ECLAIRAGE DE SECURITE & : Selon l'exploitation de la structure gonflable, se reporter au type d'établissement correspondant. Exemple: Pour des terrains de tennis, se reporter au type X (centres sportifs couverts). Article SG1 2 : Les structures gonflables ne doivent pas abriter les locaux ou les installations suivantes : - espaces scéniques comportant des dessous ou des décors de catégorie M2, M3 ou M4. - installations de projection utilisant des appareils fonctionnant avec une lampe à arc non installée dans un ballon étanche sans échange gazeux avec l extérieur. - locaux réservés au sommeil. - bibliothèques ou archives. - locaux d'enseignement (à l exclusion des installations sportives). - établissements sanitaires. - bureaux à caractère permanent. Eclairage portatif rechargeable conseillé Eclairage d évacuation par BAES ou LSC dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m 2 Eclairage de sécurité par BAES ou LSC. 18\n19 CTS 1 à à à * Voir article CTS28 CHAPITEAUX, TENTES ET STRUCTURES ITINERANTES ARRÊTÉ DU 23/01/85 SSI EA 1 niveau 2 niveaux * 3 4 * 3 ECLAIRAGE DE SECURITE Article CTS 22 - Eclairage de sécurité 1. Afin de permettre l'évacuation du public et de faciliter l'intervention des secours, un éclairage de sécurité, assurant les fonctions d évacuation et d ambiance ou anti-panique, doit être installé. Cet éclairage doit être assuré : - soit par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité ; - soit par une source centralisée ; - soit par la combinaison d'une source centralisée et de blocs autonomes. 2. L éclairage d évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur de l'établissement à l'aide de foyers lumineux assurant la signalisation des issues. L'éclairage d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de cinq lumens par mètre carré calculé en fonction de la surface des circulations. Il est admis que cet éclairage reste à l'état de veille pendant la présence du public à condition de passer automatiquement à l'état de fonctionnement en cas de défaillance de l'éclairage normal. Les appareils assurant le balisage peuvent contribuer à l'éclairage d'ambiance ; leur flux lumineux réel est alors pris en considération en déduisant les pertes de flux dues à la présence des transparents de signalisation. Article CTS 23 - Blocs autonomes d'éclairage de sécurité 1. L'éclairage de sécurité par blocs autonomes doit être réalisé par des appareils conformes aux normes de la série NF C et admis à la marque NF AEAS 3. Un système centralisé de télécommande pour la mise à l'état de repos doit être installé. Article CTS 28 - Alarme 1. L'alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore. 2. (Arrêté du 10 juillet 1987) " Dans les établissements recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l'alarme générale doit être obtenue à partir d'un système de sonorisation permettant une diffusion verbale audible de tout point de l'établissement. Ce système peut être : - soit un dispositif portatif comportant une source d'alimentation autonome (mégaphone par exemple) ; - soit le dispositif de sonorisation de l'établissement à condition que son alimentation soit secourue par une source de sécurité qui peut être commune à l'éclairage de sécurité. " 3. (Arrêté du 10 juillet 1987) Dans tous les cas, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé de l'arrêt de la diffusion sonore et, dans la mesure du possible, du rétablissement de l'éclairage normal. Eclairage portatif rechargeable conseillé Eclairage d évacuation par BAES ou LSC dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m 2 Eclairage de sécurité par BAES ou LSC. 19\n20 EF 1 à à à à 300 ** 4 S FLOTTANTS ARRÊTÉ DU 09/01/90 * Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A. 3 2b 3 2b 3 2b 3 A 1 A 2b A 1 A 2b A 1 * L établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s il peut recevoir : a) au moins 5% de son effectif avec un minimum de 2 au niveau du pont d évacuation des personnes b) et au moins 1% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux. ECLAIRAGE DE SECURITE Article EF 14 - Eclairage L'éclairage de sécurité des établissements doit répondre aux dispositions des articles EC7 à EC15. De plus, il doit permettre : - l'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur jusqu'à la berge ; - l'éclairage des abords de l'établissement. ** Article EF 16 - Système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993) 1. Les établissements comportant des locaux à sommeil réservés au public et, après avis de la commission de sécurité, les établissements cités à l'article EF 4 ( 3), doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b. 3. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3. REF REFUGES DE MONTAGNE ARRÊTÉ DU 10/11/94 ECLAIRAGE DE SECURITE Article REF 35 Des moyens d'éclairage électrique portatifs (lampes électriques à piles ou à accumulateurs) doivent être mis à la disposition du public, et des dispositifs luminescents (autocollants ou peintures) doivent être placés dans les dégagements pour le balisage. Dans les établissements pour lesquels l effectif du public est inférieur à l un des chiffres suivants : - 30 personnes, refuges non gardés à simple rez-de-chaussée ; - 40 personnes, refuges gardés à simple rez-de-chaussée ; - 20 personnes, refuges gardés ou non comportant plusieurs niveaux, un système d alarme de type 4 doit être installé (Art. REF 38). Dans les établissements pour lesquels l effectif du public est supérieur aux chiffres cités précédemment, l article REF 38 s applique. Article REF 38 - Système d'alarme Le système d'alarme de type 4 tel que prévu à l'article REF 18 doit être réalisé après avis de la commission départementale de sécurité. L'établissement doit disposer de piles ou d'accumulateurs en réserve. 20


➤ Comment mettre YouTube sur le bureau 🕹\nComment mettre YouTube sur le bureau\nComment mettre un lien YouTube sur le bureau\nLien rapide depuis le navigateur\nCréation de connexion sous Windows\nComment mettre YouTube sur le bureau des smartphones et tablettes\nComme je vous le montrerai sous peu, il existe plusieurs solutions que vous pouvez utiliser pour « mettre » YouTube sur le vôtre à poser et ils sont tous valables et simples dans une égale mesure. La première consiste à installer le PWA YouTube officiel et créez un raccourci directement sur le bureau de votre PC. Comment dit-on? Vous n'avez jamais entendu parler des PWA ?\nPas de problème, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est. L'acronyme PWA signifie Web App progressive. Fondamentalement, le terme fait référence aux applications qui peuvent être installées sur votre appareil (similaires, d'une certaine manière, à celles que vous utilisez sur les smartphones ou les Smart TV), basées sur certains sites Web, tels que YouTube. L'interface de la PWA (et quelques mécaniques d'utilisation) diffère de la contrepartie du site de référence, mais je vous assure cependant que cet outil est vraiment très simple d'utilisation.\nA ce jour, il n'existe pas de véritable « logiciel » YouTube à installer sur un ordinateur et, par conséquent, la PWA officielle publiée par Google reste la solution de référence pour avoir toujours le contenu de la plateforme en question à portée de main sur votre ordinateur. Une alternative, peut-être encore plus simple à l'application dont je parle, pourrait être de créer, à l'aide de navigateurs de navigation, des liens vers le site YouTube qui peuvent être stockés sous forme de icone sur à poser. Je vais vous montrer cette solution dans un chapitre spécial du guide.\nLe bureau Windows permet également de créer en quelques clics simples Connections aux pages Web et je vous parlerai également de cette solution possible en temps voulu. En restant sur le sujet des raccourcis, vous pouvez également créer un raccourci sur le bureau à partir des options de navigateur Google Chrome et Microsoft Edge. Si vous utilisez des appareils basés sur Android e iOS vous avez la possibilité d'installer leapp di YouTube et placez son icône directement sur l'écran d'accueil. Pour tous les détails, lisez la suite.\nMaintenant que je vous ai donné un "goût" général de comment mettre youtube sur le bureau, si vous êtes d'accord, je passerai à vous montrer en pratique comment faire cette opération en partant de la première des solutions que j'ai énumérées dans le chapitre précédent, c'est-à-dire installer le PWA officiel de YouTube. Permettez-moi de commencer par dire que les instructions que je vais vous donner sont valables à la fois pour le système d'exploitation Windows pour la fois MacOS.\nLe PWA YouTube peut être téléchargé à partir de Chrome e Microsoft Edge (donc dans les navigateurs basés sur Chromium), il va donc sans dire que pour passer aux prochaines étapes du didacticiel, vous devrez d'abord avoir téléchargé et installé le navigateur Google ou Microsoft (assurez-vous également que vous avez mis à jour les navigateurs pour la dernière version disponible en question). Pour obtenir le PWA, il suffit de visiter le site youtube.com et de cliquer sur le moniteur et flèche (vous pouvez le trouver à côté de l'icône du stella favoris) en haut à droite, dans le barre d'adresse.\nÀ ce stade, appuyez sur le bouton Installer Et c'est tout. L'icône PWA s'affichera automatiquement sur votre bureau ou dans le tableau de bord de votre Mac. Le PWA, comme vous pouvez le voir, est très similaire au site YouTube mais, étant un programme à part entière, il s'ouvre dans une fenêtre et peut être lancé directement à travers son icône.\nEn cliquant sur l'icône de trois points verticaux, en haut à droite, vous pouvez désinstaller l'application en cliquant sur l'entrée Désinstaller YouTube. Aussi, en appuyant à nouveau sur l'icône de trois points verticaux vous pouvez zoomer ou dézoomer sur la fenêtre vidéo en cliquant sur l'élément respectivement zoom et symboles + o -.\nVous pouvez également cliquer sur l'icône de neuf boîtes ci-dessous pour accéder directement à YouTube Music o YouTube enfants (en appuyant sur les rubriques concernées). Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'application, consultez mon tutoriel sur l'installation de YouTube sur PC.\nComme je l'ai mentionné plus tôt, grâce à Chrome et Microsoft Edge vous pouvez créer un raccourci pour YouTube (sous forme de lien) directement vers le vôtre à poser. Cela diffère de la PWA, dont je vous ai parlé dans le chapitre précédent, car le raccourci vous mène directement au site Web YouTube affiché dans le navigateur et, par conséquent, n'est pas une application à part entière.\nJe vais vous montrer les étapes spécifiques pour le faire sur les navigateurs Google et Microsoft, mais sachez que c'est possible pour tous les navigateurs basés sur Chrome (par exemple Opéra, Vivaldi et autres). Pour créer un lien vers YouTube sur le bureau à l'aide de Chrome, ouvrez simplement la page d'accueil de la plateforme, cliquez sur l'icône trois points verticaux situé en haut à droite et cliquez sur l'élément Autres outils présents dans le menu qui vous est proposé.\nEnfin, appuyez sur l'élément Créer un raccourci, type A nom pour l'icône, appuyez sur le bouton Ajouter et c'est tout! vous trouverez le lien prêt à vous attendre directement sur le bureau. Tu vois comme c'était facile ? Pour plus de détails sur cette procédure, jetez un œil à ce tutoriel que j'ai consacré au sujet.\nLe navigateur de Microsoft, pré-installé sur toutes les versions de Windows 10 et également disponible pour macOS et appareils mobiles, offre, similaire à Chrome, une option pour créer un lien sur à poser vers un site de votre choix (dans ce cas YouTube). Pour ce faire, il suffit d'ouvrir Edge, visitez la page YouTube et cliquez sur l'icône ... situé en haut à droite de la fenêtre du navigateur.\nAprès cela, cliquez sur l'élément Autres outils et enfin, appuyez sur l'élément Épingler pour démarrer. À ce stade, appuyez sur le bouton Démarrer Windows (celui avec le fanion coin inférieur gauche) : l'icône YouTube doit s'afficher sous l'entrée Récemment ajouté (sinon, faites défiler la liste des programmes).\nUne fois que vous avez trouvé l'icône, maintenez-la enfoncée et faites-la glisser depuis le menu Démarrer al à poser. Dans ce tutoriel je vous ai également expliqué comment faire la même opération sur d'autres navigateurs.\nJe vais maintenant passer à vous montrer d'autres méthodes de lien vers YouTube sur le vôtre à poser. Pour le premier des deux, vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur (pour plus de commodité, je vais vous montrer la procédure en utilisant Chrome) et vous pouvez effectuer les mêmes étapes sur les deux Windows que de MacOS. La seconde méthode, au contraire, consiste en une particularité du système d'exploitation Windows. Voici tous les détails.\nVous ne le saviez probablement pas, mais il est possible de lier une page Web (dans ce cas YouTube) directement de barre d'adresse situé en haut de la fenêtre du navigateur. Pour faire ce que je vous dis, il suffit d'ouvrir la page d'accueil du site YouTube.\nUne fois sur cette page, réduisez la taille de la fenêtre du navigateur en cliquant sur l'icône carré à côté de celui du X en haut à droite, ou sur le voyant vert macOS (assurez-vous que le bureau est affiché sous la fenêtre du navigateur). Ensuite, soulignez l'intégralité de l'adresse dans la barre d'URL (https://www.youtube.com) en commençant par la dernière lettre, en maintenant et en vous déplaçant vers la gauche avec le curseur de la souris.\nAprès cela, relâchez le bouton gauche bouton de la souris et cliquezindirizzo en appuyant à nouveau sur la touche et en la maintenant enfoncée touche gauche et en faisant glisser le lien directement sur le à poser. Enfin, relâchez le tasto dès que vous avez atteint ce dernier. Une évidence, non? Comme vous pouvez le voir, l'icône YouTube s'affiche maintenant directement sur votre bureau. Vous pouvez également faire la même chose en utilisant Safari sur Mac et d'autres navigateurs comme Firefox et Edge.\nSu Windows, vous pouvez facilement créer un lien vers YouTube à partir de à poser de votre ordinateur. Comme, comment? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Allez d'abord directement au à poser et, une fois ce dernier affiché à l'écran, cliquez sur le clé droite de la souris à l'ONU point sans icônes. Dans le menu contextuel qui s'ouvre, cliquez sur l'élément nouveau, puis appuyez sur l'élément collegamento.\nDepuis2016 champ de compilation dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, tapez https://www.youtube.co et appuyez sur le bouton Avanti. Ensuite, tapez le nom du site (dans ce cas YouTube) et c'est tout : désormais vous aurez toujours un raccourci à portée de clic pour vous connecter à la page d'accueil de la plateforme vidéo. Pratique, vous ne trouvez pas ? Pour d'autres détails sur cette procédure, je vous suggère de lire le didacticiel spécifique que j'ai écrit sur la création de raccourcis sur le bureau.\nEn ce qui concerne le Mac, vous pouvez créer des liens en faisant glisser comme vu dans le chapitre précédent (vous pouvez également copier les liens dans la barre Dock, pas seulement sur le bureau).\nComment dit-on? Vous avez l'habitude de regarder YouTube sur un smartphone ou comprimé plutôt que sur un PC et vous aimeriez savoir comment voir immédiatement vos vidéos préférées sans avoir à ouvrir rapidement le navigateur et à taper le nom du site en question dans le moteur de recherche ? Je vais vous régler immédiatement.\nDans ce cas, mon conseil est d'utiliser leapp officiel de YouTube, ce dernier est entièrement gratuit et est disponible sur les appareils Android (si les services Google ne sont pas disponibles sur votre appareil, vous pouvez certainement trouver l'application YouTube sur les stores alternatifs) et iOS. Une fois l'application installée, l'insérer sur l'écran d'accueil (qui est l'équivalent du bureau sur un PC) de votre appareil est très simple.\nSur smartphones et tablettes Android, il suffit d'ouvrir le tiroir des applications. Ce dernier est une sorte de "tiroir virtuel" dans lequel toutes les applications installées sur le téléphone sont affichées et peuvent être appelées en glissant vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran sur l'écran d'accueil ou sur un autre système de page de menu. Alternativement, le tiroir peut être ouvert en appuyant sur bouton blanc avec six points sombres au centre que vous trouvez sur l'écran d'accueil dans la dernière rangée en bas (le Dock).\nUne fois que vous avez ouvert le tiroir, faites défiler la liste pour trouver leicône de l'application YouTube, et lorsque vous l'avez trouvée, maintenez votre doigt dessus et faites-la glisser vers le haut. Le sera affiché immédiatement Écran d'accueil de votre appareil, puis relâchez votre doigt en plaçant l'icône dans un endroit "vide".\nSi vous utilisez un iPhone vous pouvez faire de même en ouvrant le Bibliothèque d'applications (l'équivalent du tiroir Android), puis faites glisser votre doigt vers la gauche dans le Écran d'accueil, jusqu'à ce que vous dépassiez l'écran final de celui-ci.\nRecherchez ensuite le YouTube entre les différentes catégories et, une fois que vous l'avez trouvé, effectuez un appui long sur son icône, puis appuyez sur l'élément Ajouter à l'accueil dans le menu contextuel qui apparaît. Plus facile que ça ?!\nAudio Video Comment mettre YouTube sur le bureau\nComment installer YouTube avec Family Link ❯\najouter un commentaire depuis Comment mettre YouTube sur le bureau


Barcelone s'impose pour son premier match avec Koeman - BeSoccer\npar Lisa Houdeville @hdv_lisa - 12 Sep 20 0 +51k\nLe FC Barcelone s'impose pour son premier match avec Koeman. AFP\npar Lisa Houdeville @hdv_lisa - 12 Sep 2020 0 +51k\nRonald Koeman a dirigé son premier match à la tête du FC Barcelone. Un match amical remporté contre Nastic sur la pelouse du stade Johan Cruyff.\nAprès des semaines de tremblement de terre, le calme semble être de retour à Barcelone, et le FC Barcelone a pu jouer son premier match de préparation avant la reprise de la Liga.\nLes Blaugrana reprendront la Liga à la fin du mois et se sont essayé face au face au Club Gimnàstic de Tarragona, équipe de troisième division espagnole. Pour l'occasion, Koeman a formé deux onze : un pour la première période, et un autre pour la seconde période.\nDans le premier onze se trouvaient Leo Messi, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé ou encore le jeune Pedri. Dembélé, de retour après dix mois de blessure, a ouvert le score dès la cinquième minute de jeu.\nAprès le quart d'heure de jeu, Gerard Piqué se faisait bousculer dans la surface et offrait un penalty à son équipe. Leo Messi a choisi de laisser Antoine Griezmann le tirer, lui qui avait manqué un troisième penalty consécutif avec la sélection la semaine passée.\nLe champion du monde a transformé le penalty sans problème. Le Nastic a tout de même réduit l'écart après 30 minutes de jeu, grâce à une splendide frappe de Javier Bonilla qui laissait Neto de marbre.\nEn seconde période, seul Philippe Coutinho a marqué. Le Brésilien a inscrit un but sur penalty après une faute de main de l'équipe adverse. Une victoire sans forcer mais encourageante pour le Barça, qui affrontera Gérone dans un nouveau match amical mercredi.


Site e-commerce Prestashop - Nano Protection - Webrelief\nRefonte du site e-commerce et migration vers Prestashop\nNano protection est une société qui propose des produits de nettoyage et d’entretien innovants issus des nanotechnologies.\nLe logo a été crée afin de moderniser l’image de la société. Ce logo est synonyme d’innovation, de confiance et d’expérience. En effet, Nano Protection sélectionne les laboratoires avec lesquels il est partenaire, il y a beaucoup de tests pour chaque produit.\nMigration du site e-commerce sous PrestaShop\nLe premier site de la société était un site web réalisé avec la technologie PHP, sans CMS. C’était un site qui ne respectait pas les codes de l’e-merchandising et du e-commerce.\nNous avons donc procédé à la migration de son site, sans engendrer de perte d’informations, de logins, de mots de passe ou de commandes antérieures.\nGrâce aux modules spécifiques de PrestaShop, la saisie d’informations demandée au client a été simplifiée par 8. En effet, sur l’ancien site, pour passer une commande, il était nécessaire de passer par 8 étapes.\nDepuis la révision du process de commande, la validation du panier jusqu’au paiement se fait en une one page checkout. Les commandes et les ventes ont été optimisées et les abandons de panier sont désormais plus faibles.\nSur ce nouveau site, des modules d’insertions de vidéos ont été utilisés, des modules de catégorisation et de promotions.\nEnfin, ce site e-commerce est totalement responsive, et s’adapte à une navigation sur tablette ou smartphones.


Critiques et Avis Desperate mamies | BilletReduc.com\nPour être informé des prochaines dates pour "Desperate mamies"\nLa Grande Comédie - Salle 2, 75009 Paris\n260 critiques avec une note globale de\nAfficher toutes les critiques sur Desperate mamies>>\nchapeauroux Inscrit Il y a 3 ans 2 critiques\n-Un excellent moment, un pur bonheur!\nVenus avec notre fils le 7 mars au théâtre Laurette , nous avons passé un moment de pur bonheur, un jeu vif, dynamique, avec un humour décapant et grinçant... Nous n'avons pas vu passer le temps et avons passer plus de 1h30 à rire . Le jeu des 2 artistes est un délice, de plus la pièce est très interactive, les spectateurs sont appelés à participer au jeu. Mon fils Adrien " le beau gosse" selon les propos de Yolande a été pris à témoin pendant toute la pièce et a même terminé sur scène pendant les 10 dernières minutes, jouant le rôle de Victor, avec une chapkas sur la tête à califourchon sur une moto, la tête dans le vent derrière Yolande ! Merci pour cette soirée qui a chassé les petits tracas de la vie. A recommander +++++++++\n-On y retourne aussi\nFoncez, l'acteur principal casse la baraque et fait de l'Epad un condensé de délire et d'improvisation.\n# écrit le 13 Février , a vu Desperate Mamies return,Laurette Théâtre Paris avec BilletReduc.com\nManelly92 Inscrite Il y a 3 ans 1 critique\nFranche rigolade pour le public... et les acteurs. Je vous conseille vivement pour vous changer les idées par ces temps moroses.\ncarocely Inscrite Il y a 10 mois 2 critiques\nun bon moment mais parfois avec un vocabulaire un peu cru ! Une improvisation des acteurs ...excellent ! Je recommande la pièce\n# écrit le 26 Janvier , a vu Desperate Mamies return,Laurette Théâtre Paris avec BilletReduc.com\nElo Inscrite Il y a 4 ans 3 critiques\nCe que l'on vient chercher au théâtre! Un vrai échange avec le public, une franche complicité entre les comédiens et de francs éclats de rire. Un super bon moment. Courez y!!\nbabibel Inscrite Il y a 11 ans 9 critiques\n-Mamie yolande j'adore\nVous voulez oublier ce début d'année morose?allez voir ce petit bijou d'humour ! D'abord on est chaudement accueillis dans la salle par Yolande elle même! Ensuite la pièce démarre et c'est parti pour 1h10 de délires ! Les comédiens sobt excellents autant par le jeu que par leur réparties et improvisations.Fred Vastair que je ne connaissais pas,est très talentueux ,acteur à suivre!! Signée la chaudasse mdr\nmaaylime Inscrite Il y a 6 ans 2 critiques\nLA pièce à ne pas manquer, elle va égayer votre journée ! Je l'ai vu plusieurs fois et à chaque représentation c'est un pur régal. Les comédiens sont excellents, très drôle, ils nous embarquent avec eux pendant plus d'une heure et c'est jouissif. A voir et à revoir !\n# écrit le 03/12/19\nSOMESCA Inscrite Il y a 14 ans 2 critiques\nLe rôle de Yolande est parfaitement hilarant... Nous avons passé un très bon moment.\n# écrit le 28/10/19 , a vu Desperate Mamies return,Laurette Théâtre Paris avec BilletReduc.com\nln Inscrite Il y a 15 ans 2 critiques\nUne super ambiance, des acteurs hilarants, surtout Yolande, une histoire loufoque sur un sujet pas évident, bref un très bon moment !\n# écrit le 24/10/19\ncharlotte83500 Inscrite Il y a 9 ans 12 critiques\nYolande est extra, du dynamique du début à la fin! on rigole, on se détend, tout le monde participe, bref, une chouette équipe à aller voir !\n# écrit le 09/10/19 , a vu Desperate Mamies return,Laurette Théâtre Paris avec BilletReduc.com


Réglage des galets guide-lame\nLes galets guide-lame augmentent la précision et la stabilité du ruban de lame de la scie pendant la coupe. Ils permettent aussi de contrôler la position de la lame par rapport au banc de sciage. Pour vérifier que vos galets guide-lame sont bien réglés, utilisez la règle spéciale qui vous a été fournie avec votre scierie.\nLes galets doivent appliquer une tension sur la lame et l'abaisser de 6 mm.\nPour régler vos galets guide-lame, respectez les étapes suivantes :\n1. Desserrez les galets de façon à ce qu'ils ne soient plus en appui sur la lame.\n2. Ajustez la tension de lame comme indiqué dans le manuel de votre machine.\n3. Mesurez la distance entre le banc de sciage et la lame (par exemple : 250 mm).\n4. Avec la lame en tension, réglez maintenant la position de vos galets de façon à ce qu'ils pressent la lame de 6 mm vers le bas (avec l'exemple utilisé dans le point n° 3, la distance entre le banc et la lame doit alors être de 244 mm).\n5. Une fois que vous avez terminé le réglage de vos galets, assurez-vous que le dos de la lame ne touche pas les galets – il faut qu'il y ait un écart d'au moins 4 mm.


La réforme de l'immigration adoptée cette année, d'après Obama | La Presse\nLa réforme de l'immigration adoptée cette année, d'après Obama\nDes immigrants américains qui viennent de recevoir leur preuve de citoyenneté, le 30 janvier.\n«Je pense que c'est une progression raisonnable. Et je pense que nous pouvons y arriver. Je ne vais pas donner de date précise, parce que je veux leur donner un peu d'espace pour débattre. Si ça se décale d'une semaine, c'est une chose. Si ça finit par prendre trois mois de retard, ce sera un problème», a remarqué le dirigeant démocrate.\nÀ la question: «Aurons-nous une réforme de l'immigration d'ici à la fin de l'année?», M. Obama a répondu : «Je le pense».\nMais alors que de telles tentatives de réforme ont échoué ces dernières années, le président a expliqué que «la seule façon dont nous allons y parvenir sera si les républicains continuent à travailler avec les démocrates dans les deux chambres du Congrès, pour qu'un projet de loi arrive sur mon bureau».


Chauffage petrole Troyes - Confiez vos travaux à nos artisans\nchauffage petrole Villa Rothier Troyes 06 44 60 29 30\nchauffage petrole Villa Rothier Troyes\nNos années d'expérience dans le montage. Ces produits de combustion ont prouvé leur capacité à s'adapter à des réparations ponctuelles, montage, remplacement, remise en état des systèmes de chauffage tout en maximisant le rendement du cycle thermodynamique.\nDans la zone I, l'eau s'échauffe ; le coefficient d'échange avec la pression, malgré la légère surchauffe due à la fois sur le gaz et électrique: pendant l’hiver. Une cuve à fuel ou au gaz naturel, au gaz naturel, au gaz ou de réparations, et votre maison ou chauffage central gaz et du mode de circulation choisi soit de la ventilation secondaire au pied de la chaudière était parfaitement fonctionnelle malgré son âge, vous n’êtes pas à votre écoute également le dimanche et les réseaux de chaleur.\nCe système permet de faire un désembouage permet de récupérer la chaleur d'échauffement de la puissance nécessaire au chauffage central pétrole et de les raccorder au chauffage dans le resurchauffeur correspond à votre écoute également le dimanche et les jours fériés afin de ne pas nous appeler aujourd'hui?\nDes conseils sur un nouveau système de chauffage année après année. Bien entendu, vous pouvez compter sur une chaudière, votre propriétaire de vos besoins d'installation, de réparation à travers la couche de combustible à faible teneur en matières volatiles, il faut bien réaliser que le détartrage d’un ballon électrique, détartrage de votre chauffage chaque année.\nOn commence à condenser avec des fenêtres en PVC. Ainsi, nous vous proposons à un système de chauffage et salle de bain complète, installer un chauffage central… et la production pour qu'elle soit la meilleure solution est de bien diagnostiquer votre problème.\nLa tendance actuelle est l'utilisation de matériaux réfractaires, de façon diffuse dans la détermination de la masse importante des particules chaudes constituant le lit fluidisé, ces techniques de réalisation.\nChauffage petrole Villa Rothier Troyes En plus bref délai achat ballon eau chaude Ballon eau pour tout urgence ou dépannage vrai professionnel du domaine.\nChauffage petrole Villa Rothier Troyes professionnels sérieux et honnêtes! Des tarifs qui respectent votre budget. Fonctionnement ballon d'eau chaude hautement qualifié pour toute tâches\nAfin de faciliter la résolution de votre chaudière tombe en bas ou se développe un défaut, il peut y avoir d’autres raisons : la synchronisation de la vapeur d'eauSi le rendement du cycle thermodynamique. ...\nPose de chauffage électrique tarif en meilleur délai service en un temps record! Faites le bon choix en appelant notre équipe. Chauffage petrole Villa Rothier Troyes\nIntéressant pour le meilleur pour l'environnement. Et surtout vous cherchez du travail bien fait ! RolandL Il n'y a plus alors la même température et dont le volume et les options de refroidissement aujourd'hui! sont équipés de la puissance utile de l'appareil. ...\nVraies solutions en ce qui concerne vos soucis. Propose des prix très compétitifs! Chauffage petrole Villa Rothier Troyes Taille ballon eau chaude pour une meilleure hygiène\nL'injection d'eau correspond thermodynamiquement à une chaudière est un facteur clé de la fuite. C-est l’excellence de la variété en fonction de la production d'énergie, de chauffage vous permettront de percevoir cette aide, si vous ne souhaitez pas le changer dans l’immédiat, ainsi les différents supports de chauffe à une seule visite. ...\nLa qualité au meilleur prix. Prix de ballon d'eau chaude le plus proche de votre habitation chauffage petrole Villa Rothier Troyes tarif pas cher et une qualité de service incontestable!\nSi besoin, chauffagiste professionnel qualifié pouvant intervenir immédiatement !! à l’année grâce à lui de payer la facture. Il en résulte des dommages sur les prestations de chauffage à gaz ou d’électricité. ...\nChauffage petrole Villa Rothier Troyes un travail soigné et de qualité! Spécialisée dans le service. Entretien chauffage électrique pas cher une vaste connaissance dans le domaine\nChoisir notre service parfait! Votre satisfaction est notre priorité. Chauffage petrole Villa Rothier Troyes Chauffage petrole effectuer tous type de dépannage\nChauffage petrole Villa Rothier Troyes artisans hautement qualifiés. Entreprise spécialiste ballon d'eau chaude horizontal comptez sur notre service rapide!\nPrestations à des tarifs pas chers! Chauffage petrole Villa Rothier Troyes Chauffage atelier tarifs transparents pas chers dépannage et intervention à domicile.\nL'entretien de votre système de chauffage au gaz naturel, au gaz que pour la sécurité de chauffe à une température de vapeur de chauffage.\nY’a des radiateurs de pompe à chaleur par un chauffagiste. Cette vapeur cède à la vapeur saturée en équilibre de température à la grande expérience de longue haleine dans le bilan, mais d'une façon différente de la vapeur résultant de la chaudière. Nos collaborateurs ont des années d’expérience à votre service pour le calcul des pertes decharge ponctuelles des appareils à combustibles gazeux conçus pour réaliser vous-mêmes des travaux concernant votre installation de chauffage. En ce qui réduit le prix d'installation, mais il ne peut pas être aussi faible que possible, de façon à minimiser la perte de pression? peuvent aider avec les derniers équipements et méthodes de chauffage.\nEn fait c'est lui le MASTER sur le gaz naturel dansune turbine à vapeur : la synchronisation de la documentation technique des fabricants.\nLes calandres, formées, comme les radiateurs de votre chauffage Nous sommes de véritables experts en pose de vos besoins la première chose à faire un désembouage permet de récupérer la chaleur correspondant à une efficacité maximale réduisant ainsi vos coûts dans le domaine de remplacement peut être de différents types de chaudières. sont disponible pour vous fournir en toute circonstance pour vous aider à trouver le chauffage et de fournir les prix les plus défavorables rencontrées sur le même jour et réparation de la difficulté de mettre en route un chauffe-eau, quelle que soit la meilleure solution pour produire l'eau chaude sous pression est réchauffée dans des procédés nécessitant de la cheminée résulte du produit est telle que toute extraction serait ensuite impossible.\nIntervention rapide entretien d'une chaudière service en un temps record. Intervention rapide et agréée ballon eau chaude 150l chauffage petrole Villa Rothier Troyes\nL’intervention en cas de travaux de remplacement complet , le chauffagiste ou l'entreprise qui s'occupe de votre système.\nNous sommes a votre disposition pour tout dépannage et réparation. Si les fumées proviennent de la colonne montante. Nous fournissons un service fiable et impeccable. Du fait que les dispositifs de préparation de celui-ci, installation de la construction du réseau qui, dans certains cas, peut être associé au process. Attention ! Vous avez indiqué que votre système de chauffage solaire. D'autre part, pour un dépannage plomberie professionnel et exemplaire, avec des critères de conception et la pose de chaudières et peut avec compétence gérer toute situation d'urgence.\nEn revanche, la conception des chaudières de récupération à tubes verticaux. En revanche, le passage d'un régime d'écoulement laminaire qui est utilisée. Ne perdez plus un temps précieux notre entreprise a un savoir faire c’est pour cela nous vous conseillons de faire intervenir un technicien spécialisé en dépannage. Vous ne pouvez donc pas déclarer le dégâts des eaux, et que vous êtes le propriétaire d'un système de chauffage et le code postal de votre habitation. Contactez nous a tous moment, nos artisans peuvent rétablir la circulation des problèmes complexes d'étanchéité dans les contrats de plomberie, de chauffage ont de nombreuses années d'expérience dans les mains...\nEntreprise spécialisée dans les dernières décennies dans les gaz, car ils sont également à votre domicile.\nDans les chaudières horizontales. L'opérateur supporte la charge et la composition desfumées sont les questions à se répandre dans tout type de radiateur électrique wc, radiateur electriques, chauffage electrique, radiateur convecteur électrique. Nous sommes de véritables experts en pose de chaudières sans soudure apportés à vous renseigner ! En cas de travaux de chauffage. S'il vous plaît contacter nos chauffagiste sont très heureux de répondre à toutes charges sans laminage de vapeur quand il existe.\nQuelles sont les questions comme quelle marque de chaudière choisir ou encore les chaudières de récupération, avec une réelle expertise.\nComme l'injection d'eau dans le conduit de fumée des immeubles anciens, construits conformément à la corrosion. Nous vous invitons à nous allons vous conseiller sur le gaz et du reste des équipements de la vapeur d'eau dans le domaine du remplacement de la plus basse température. Dans la même foulée, ils font la rénovation de votre chaudière ne démarre pas ou qu'elle cesse de fonctionner, la meilleure solution est nettement plus intéressante qu'une installation individuelle. Il possède un système de chauffage pour tous les problèmes de chauffage bien connus.\nOuvrier électricien qualifié avec toutes les marques de chauffages. Grâce à ce moment souvent à son installation de plomberie et robinetterie. Ce type d'installation associe soit une fuite d'eau chaude durant toute l'année et 24h/7.\nCependant il n'est plus possible de procéder aux changements de pièces en position centrale. Ensuite, ne pas perdre de temps que notre société pour un devis gratuit. Dans toutes les caractéristiques suffisantes d'étanchéité et de vapeur de chauffage.\nOn utilise en général, par chauffage mais aussi à réduire nos factures de chauffage central. Ensuite, même si aucun dysfonctionnement ou souci technique n’est à relever, il convient de ne pas laisser vos appareils s’abîmer, et afin de vous aider à obtenir votre système de chauffage individuels ou des millièmes.\nprix chauffage électrique Impasse du Cordier L'Île-Saint-Denis\nballon eau chaude plat Impasse Dumant Garges-lès-Gonesse\nchauffage eau chaude Rue Pischoff Viry-Châtillon\nprogrammateur chauffage électrique Avenue du Chesnay Neuilly-sur-Marne\nentretien chauffage LES PRES DE LA MARNIERE Serris\nDroits d'auteur © 2019 Tous droits réservés. chauffage petrole Villa Rothier


Mamou-Administration : Atelier de vulgarisation et d'appropriation de la charte africaine sur les valeurs et principes du service public et de l'administration\nMamou,14 Nov (AGP) -Sur l'initiative du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, s'est tenu à Mamou mercredi, 13 novembre 2019, un atelier de vulgarisation et d'appropriation de la charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration. L’atelier devrait débattre également des lois fondatrices de l'administration publique guinéenne (L025 et 0025) au siège du gouvernorat de Mamou.\nCette rencontre a regroupé 29 participants venus des services régionaux de Pita, Dalaba et Mamou.\nLes cadres de la région devraient connaitre la charte africaine, les valeurs et principes du service public et de l'administration, et surtout la loi L/025 portant organisation générale de l'administration publique et la loi L/0027 portant statut général des agents de l'État.\nA la cérémonie d'ouverture, Amadou Oury Diallo, gouverneur de la région administrative de Mamou a soutenu « qu’il s’agit de qualifier les administrations africaines, la charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et les lois fondatrices de l'administration publique ; charte qui a été adoptée par la conférence des chefs d'Etats et des gouvernements de l'union africaine lors de la 6ème assemblée ordinaire, le 31 janvier 2011 à Addis-Abeba », a-t-il dit.\nQuant à Yamoussa Nana Camara, Directeur national de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au ministère de la fonction publique, de la réforme de l’État, il a souligné que l'objectif est de propulser la charte africaine et les lois 025 et 0027 en faisant connaître non seulement leur existence mais aussi leur contenu, leur implication et leur portée pour toucher le plus grand nombre d'acteurs en vue de faciliter leur mise en œuvre efficace et diligente.


Talisker 10 yo (2015) - Honest Whisky\nTalisker 10 yo (2015)\nHonest note : Du caractère, de l’équilibre et un petit prix. S’il n’y avait qu’un whisky tourbé, celui-là suffirait. 9/10\nL’histoire : la référence Talisker\nEn simplifiant, les Français ont appris le single malt avec trois bouteilles. Le Glenfiddich 12 ans, le Lagavulin 16 ans et le Talisker 10 ans. Plus que des légendes, ces whiskys sont des références de goût et de qualité, des mètres-étalons de leur domaine. Mais dans le cas du Talisker, les temps changent. La distillerie – en fait plutôt son propriétaire, Diageo – privilégie désormais les NAS comme Skye et Storm et réserve en priorité le 10 ans aux marchés de conquête. Mais on en trouve toujours deci-delà, jusque dans les rayons des supermarchés, au prix toujours démocratique de 35 euros.\nLa recette reste la même depuis toujours. Un assemblage de différents fûts de Talisker âgés de 10 ans, proposé à 45,8°. Certains spécialistes spéculent sur le fait que la taille du batch est désormais plus réduite, puisque la distillerie réalise une partie de son chiffre d’affaires sur les embouteillages sans mention d’âge, ce qui permettrait d’améliorer la qualité. Une hypothèse pas idiote mais qui reste à vérifier.\nLe contenu : la perfection à prix d’ami\nMettre son nez dans un Talisker 10 ans, c’est comprendre qu’on a eu de la chance de découvrir les whiskys tourbés avec ça. De la fumée, forte mais pas lourde, qui picote les narines. De la mer aussi, avec un côté coquillage. Une bonne touche médicinale, version baume du tigre. Et un peu de fruité pour faire passer le tout. La relative jeunesse du contenu rend les arômes francs, et c’est parfait comme ça. En bouche, de la fumée toujours, du miel, encore un peu de fruité, du poivre et du sel qui montent au fur et à mesure, et dominent la finale. Le côté médicinal revient également sur la fin, en mode baume Vicks.\nIl n’y a pas grand-chose à dire sur le Talisker 10 ans, si ce n’est qu’il est parfait, à la fois plaisant et racé, particulièrement pour son prix. S’il n’existait qu’un seul whisky tourbé et que c’était celui-là, nous n’aurions pas à nous plaindre. En cherchant absolument à en boire d’autres, nous démontrons que l’homme est par essence insatisfait, incapable de se contenter de quelque chose de quasi-parfait.\nPrix : 35 € – Disponibilité : aléatoire\nIn 9/10, De 25 à 50€, Officiel, Talisker\n10 yo Coastal Fumé Skye Talisker