Mousse light Dr oethker, Belgique - Recettes et forum Dukan pour le Régime Dukan\nMousse light Dr oethker\nPosté le 28/02/2012 à 23:03\nen faisant mes courses tt à l heure je suis tombée sur des mousses light dr oethker (sorry pr l'orthographe)...c'est de la poudre où il faut ajouter le lait soi-meme...\nPensez vous que ça être un équivalent au bio flan tant utilisé par nos proteinautes françaises? Ou qqun a-t-il trouvé ces fameux bio flan en belgique?\nPosté le 28/02/2012 à 23:07\nvoici le lien pr la composition:\nIl faudrait aussi la liste des ingrédients !\nTrop de sucre ça va casser ta cétose !\nOui trop de sucre, et trop de lipides, trop de tout.\nEn fait, pour faire simple, en règle général, tout ce qui est "préparé" ça coince.\nSinon pour certain trucs, je regarde que\ngludices+lipides < protides\nlà, 7,3 + 4,1 = 11,4 et les protides sont à 4,4 !!! alors snif\n(mais c'est pas bon pour tout, car il y a des trucs ou en plus il y a des farine, du mais, les haricots, soja...... Et même si les valeurs sont OK, pas de céréales ni féculents DU TOUT en croisière.)\nPour les BIO FLAN, en belgique je sais pas. Visiblement c'est une denrée rare. Dans les magasins bio si tu en a près de chez toi sinon sur le internet....\nPosté le 29/02/2012 à 16:29\nLa règle glucide + lipides < protides ne s'applique pas toujours... Exemple sur le bio flan :\nPour 100 g : protéines 3,3 g ; glucides 58 g (dont sucres 7,6 g) ; lipides 0,6 g.\nIl y a plus de sucres que de protides et pourtant c'est un aliment autorisé...\nPosté le 29/02/2012 à 17:59\nOui c'est ce que je dis ça marche pas a tous les coups, en plus les bio flan, (les miens on moins de glucides) c'est vraiment LE truc dont tout le monde fait a sa sauce.... A volonté cette mais sous quelle préparation ?? Le bio-flan a fait débat déjà.. hihi\nPerso j'en mange très peu et uniquement sous forme de flans (préparation pour laquelle ils existent à la base) Donc ça limite vite finalement.... Au vu des 800g-1kg de laitage....\nPosté le 29/02/2012 à 18:01\nEt je regarde cela que pour certains trucs style des jambons quand je trouve pas mes "maigres" ou des viandes mais je pioche dans la liste des aliments autorisés dans 99% des cas.\nc'est clair que ce type d'aliment : bioflan ou mousse dr oetkher ça fait ralentir la perte...\nFaut pas se leurrer le corps en cétose est avide de glucide il ne se généra pas pour stocker tout ça.... faut mieux se faire une crème chocolat maison.\nJ'ai testé la recette suivante top !!!! un pur délice !


Écrit par Davy ROS, le 07 Oct 2016\n07 Oct, 2016 96 commentaires\nComme nous, vous avez sûrement remarqué qu'il y a une proportion grandissante de croquettes spéciales "insuffisance rénale du chien" chez votre vétérinaire. En effet, ce type de pathologie est en continuelle augmentation ! Et pour cause ...\nNous allons d'abord aborder la description de l'insuffisance des reins chez le chien, puis nous verrons en quoi l'alimentation du chien joue un rôle primordial dans l'apparition de cette pathologie rénale.\nL'insuffisance rénale du chien en quelques mots.\nUne insuffisance rénale chronique n'est pas une maladie ou entité externe qui tombe du ciel et s'attaque à votre chien, non. En effet, cette affection rénale apparait progressivement avec le temps et est souvent liée à une intoxication assez spécifique. En effet, cette maladie des reins est grandissante ces dernières années. Cela aurait-il un lien avec la qualité de l'alimentation du chien ? Et bien notre expérience dans le domaine canin nous démontre que OUI, comme nous allons le voir au second chapitre.\nChaque minute, les reins filtrent environ 1 litre de sang, soit 1/5 du volume global sanguin. L’insuffisance rénale chronique est une maladie grave consécutive d'une détérioration graduelle des néphrons (ci-contre) qui sont les sous-unités rénales servant à la purification du sang. Un néphron est formé d'un glomérule qui filtre le sang avec tout ce qu'il contient : sels minéraux, acides aminés, déchets, etc. et est également formé d'un tubule, qui n'est autre qu'un tube collecteur des déchets à éliminer. Ces déchets sont transportés jusqu'au bassinet, sorte d'entonnoir relié à l'uretère qui transportera l'urine jusqu'à la vessie.\nL'insuffisance rénale du chien et crise d'urée, c'est quoi ?\nQuand ces néphrons sont détériorés, la capacité des reins à filtrer et purifier le sang (filtration glomérulaire rénales) décroit alors petit à petit et les toxines s’accumulent dans l'organisme de l'animal. On parle alors d'insuffisance des reins chez le chien.\nL’accumulation de ces déchets, notamment de l'urée (liée à la dégradation des protéines), est appelée hyper-urémie. C'est cette crise d'hyper-urémie qui est notamment à l'origine de nombreux symptômes, tels que :\nSouvent accompagnés de vomissements et de fatigue, voire de diarrhées, lié à la toxémie sanguine (augmentation du taux d'urée chez le chien, aussi appelé hyper-urémie).\nPetit à petit, après quelques mois, le chien mange moins, et perd du poids jusqu'à paraitre maigre voire déshydraté.\nLe chien, en fonction du stade peut également présenter une diminution du nombre de globules rouges dans le sang, appelé "anémie". Cela est consécutif à un défaut de production par le rein de l'érythropoïétine, particulièrement importante dans la synthèse des globules rouges.\nA noter que ces symptômes ne sont malheureusement pas caractéristiques uniquement des insuffisances rénales. En effet, un chien ayant un diabète aura nombre de symptômes similaires, et pourtant la cause dans l'alimentation n'est pas la même.\nLe diagnostic d'une insuffisance rénale chez le chien\nLe diagnostic est le même que pour l'insuffisance rénale aiguë par une analyse sanguine, qui permet déjà de donner une première orientation quand le taux d'urée et de créatinine est en augmentation dans le sang (voire une crise d'urée chez le chien lorsque cette dernière est très augmentée).\nAu début de la maladie, les reins arrivent à compenser le mauvais fonctionnement de la partie lésée. C'est pourquoi la dégradation du rein est initialement difficile à détecter d'autant plus qu'à ce stade le chien ne présente pas de symptôme.\nAvec le temps, la détérioration touchant une plus grande partie du ou des reins, fait que la partie encore fonctionnelle n'arrive plus à compenser, les premiers signes de la maladie vus ci-dessus s'installent alors. On considère que les signes apparaissent seulement lorsque plus de 75% du tissu rénal est détruit. C'est à ce moment-là que le diagnostic est le plus aisé. On retrouvera alors des urines fortement diluées et une bandelette urinaire permettra de détecter des protéines, du sang, du sucre et autres éléments anormaux dans les urines.\nOn vous proposera premièrement des aliments pauvres en protéines, ce qui selon nous ne constitue nullement une solution, bien au contraire car ce n'est pas de cela dont il a besoin pour améliorer sa santé. Ce n'est en effet pas la protéine en tant que telle qui pose problème, mais leur très faible qualité. Et qui dit moins de protéines dit plus de quoi ? Le chien est un carnivore, comment peut-on lui proposer autre chose que des protéines de qualité pour guérir ?\nAvec de tels aliments, on fait rentrer le chien dans un cercle vicieux dont la finalité est loin d'être optimiste.\nLe rôle de l'alimentation du chien est largement sous-estimé dans les insuffisances rénales et dans l'augmentation du taux d'urée chez le chien\nBeaucoup pensent que l'insuffisance des reins est liée à l'âge, mais nous constatons pourtant que cette pathologie apparaît de plus en plus tôt chez le chien, cela nous permettant d'affirmer qu'elle n'est pas seulement liée à l'âge, voire peut-être pas du tout.\nOn constate en parallèle que l'alimentation du chien a bien changé ces dernières années, en passant de simples protéines au bœuf bouguignon il y a encore quelques dizaines d'années, jusqu'aux croquettes industrielles d'aujourd'hui.\nUn des principaux composant ayant fortement changé dans l'alimentation des chiens est la viande, ou plutôt les protéines et acides aminés. En effet, la qualité de ces derniers a très fortement diminué les années passant, de manière à avoir des protéines pour chien à bas coût et permettant aux industriels de dégager des marges financières considérables. Comme vous vous en doutez, c'est la qualité des viandes ou des protéines utilisées qui déterminent principalement le prix de l'alimentation pour chien. Plus ces protéines seront de qualité, moins le commerçant fera de marge sur son produit.\nDites-vous bien une chose, c'est que toutes ces croquettes vendues chez des grossistes, sont des croquettes qui permettent de dégager une marge confortable au fabricant de la marque mais également au grossiste lui-même. Alors pensez-vous que ces protéines utilisées soient de qualité ?\nPensez-vous que ces protéines pour chien n'ont aucune répercussion sur le foie et les reins jusqu'à donner des insuffisances rénales et hépatiques ?\nNombre de personnes se concentrent sur les glutens ou sur les glucides, en omettant de regarder la qualité des autres ingrédients, qui malheureusement sont plus que fortement en cause dans l'insuffisance rénale chez le chien et dans les crises d'urée chez le chien.\nDans le milieu du culturisme (musculation), malgré que l'homme ne soit pas carnivore, ces pathologies rénales sont bien connues et c'est bien pour cela que cette population fait très attention à la qualité des protéines qu'ils ingurgitent. Si la mauvaise qualité des protéines chez l'humain donne des troubles rénaux, pourquoi cela ne serait-il pas également valable chez le chien ? En effet la qualité des viandes et protéines utilisées est primordiale !\nD'ailleurs dans le milieu animal, entre le chien et le chat c'est le chat qui présente le plus de pathologies rénales chroniques. Son alimentation ne serait-elle pas plus riche en protéine de mauvaise qualité ? Et bien si ! En effet, le chat étant plus reconnu que le chien par le commun des mortels comme étant un carnivore strict, les industries ont incorporé plus de "viande", de "protéines", si on peut encore appeler cela des protéines.\nPour en savoir plus sur ces protéines qui rendent malade votre chien, n'hésitez pas à télécharger gratuitement notre Livre Blanc afin de faire les bons choix et prendre soin de ses reins, son foie, et de sa santé en générale.


Le dictionnaire Juridique de Jurimodel.com : Définition de Centre de formalités des entreprises\nDéfinition de Centre de formalités des entreprises\nC.F.E. = Centre de Formalités des Entreprises\nC'est par un décret en date du 12 mars 1981 qu'ont été créés les Centres de Formalités des Entreprises. Ils permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu toutes les déclarations relatives à la création (immatriculation au registre du commerce et des sociétés, affiliation à l'URSSAF, déclaration aux services des impôts ...), la modification (changement de siège social, changement de la forme juridique, augmentation du capital social ...) ou la cessation d'activité (cessation définitive, dissolution, décès du dirigeant ...) auxquelles elles sont tenus par les lois.\nUne fois reçu et contrôlé le dossier d'inscription, le CFE se charge de l'envoyer aux différents organismes concernés à savoir :\nRégime Social des Indépendants (R.S.I.) pour les caisses maladie et vieillesse des non salariés\nLes C.F.E. reçoivent également les dossiers ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d'Entreprises) qu'ils se chargent une fois complet d'envoyer à l'URSSAF.\nLa compétence d'un Centre de Formalités des Entreprises dépend de l'activité et de la forme de l'entreprise, à savoir :\nChambre de commerce et d'industrie : commerçants, société commerciale (SARL, EURL, SA, SAS, SNC ...) n'exerçant pas une activité artisanale ou agricole, personnes morales dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est prévue par la loi\nChambre des métiers et de l'artisanat : artisan (entrepreneur individuel), société commerciale (SARL, EURL, SA, SAS, SNC ...) exerçant une activité artisanale\nGreffe du Tribunal de Commerce : Société civile (SCI, SCP ...) à l'exclusion de celles exerçant une activité artisanale ou agricole, Société d'exercice libéral (SELARL, SELAFA, SELCA ...), agent commercial, Groupements d'Intérêt Economique (G.I.E.)\nChambre d'agriculture : entrepreneur individuel ou société exerçant une activité agricole\nURSSAF : personne exerçant à titre de profession habituelle une activité indépendante autre qu'agricole, commerciale ou artisanale\nCentre des Impôts : artiste, loueur en meublé non professionnel, loueur de fond de commerce ...\nLes centres de formalités des entreprises sont compétents à l'égard des entreprises dont le siège social ou l'établissement principal ou secondaire concerné par la formalité est situé dans leurs ressorts.\nUn annuaire des centres de formalités est disponible pour savoir à quel CFE s'adresser pour accomplir les formalités :


n1co - Forum Auto\nÀ propos de n1co\nn1co a répondu à un(e) sujet de Antho53 dans Fabia\nMerci pour les info ! En regardant sur internet, j'ai finis par trouver cette huile en 0w20 abordable : https://www.racinglubes.fr/hui [...] don_de_1_l Elle est bien compatible avec les dernières Fabia Tsi 1.0 j'imagine ?\n@Parigot38 Je suis bête, je n'y ai même pas pensé !!! Merci ! En revanche, j'ai pas mal de soucis avec le Radio Swing Plus et android Auto. En USB, cela ne fonctionne pas ou alors uniquement au premier branchement. En Bluetooth pas mieux ... Avez-vous rencontré des difficultés de votre côté ? Merci\nHello ! Avez-vous une idée de l'utilité de cette clé qui était fournie avec les clés de la voiture ?\nI20 - Catalyseur + sonde\nn1co a répondu à un(e) sujet de n1co dans Hyundai\nBonjour et merci pour toutes vos réponses !! Nous avons fait confiance au concessionnaire et nous n'avons jamais demandé les codes erreurs ... Nous avons donné le rapport du CT au concessionnaire et nous n'avons pas de double Visiblement le tarif vous semble acceptable, reste à savoir si le changement de l'ensemble des pièces est justifié. Nous allons donc suivre vos conseils et faire un autre devis. Je précise également que le concessionnaire se charge de faire la contre visite du CT à ses frais. En revanche, savez vous pourquoi la garantie de la pièce générique n'est que de 6 mois\nn1co a posté un sujet dans Hyundai\nBonjour à tous ! La Hyundai I20 de 2012 de ma femme rencontre quelques soucis malheureusement. Je n'ai pas de connaissance en voiture, donc je me permet d'exposer notre problème ici pour avoir un/des avis Il y a environ 2 ans nous avons eu le voyant moteur qui est passé en orange, nous avions de temps en temps l'impression que la voiture "broutait". Après passage au concessionnaire, il nous dit qu'il fallait mettre du 98 à la place du 95. Cela n'a pas réellement amélioré les choses. Nous avons donc ignoré ce voyant quand il était présent. Quelques temps plus tard, la voiture à perdu t\nAh je viens d'avoir un retour de ma concession : L’huile moteur préconisée pour votre moteur est la norme VW50800 ce qui correspond à de l’huile 0W20 et l’essence à mettre est du SP95-E10 ou du 95 ou 98, le mieux est de ne pas trop mélanger, mais la 95-E10 est la moins chère et fait très bien l’affaire ! Pour ce qui concerne le gilet et triangle de sécurité, ce sont des éléments qui étaient prévus dans le pack livraison et vous avez décidé de l’enlever au moment de la commande donc c’est tout à fait normal qu’il n’ai pas été livré avec votre voiture. Plus qu'a trouver le triangle de s\n@stef Oui peut être, mais nous avons choisi ces modèles car ils sont à la base les moins chères en break. La Fabia Combi n'est peut être dans la même gamme que les autres, mais elle répond parfaitement à nos critères. @clem2435 Boite manuelle =) Merci pour toutes ces infos ! Je vais voir avec si mon concessionnaire accepte de me fournir parapluie+triangle mais j'ai des doutes si cela n'est pas obligatoire Merci pour toutes les informations !\nHello ! Skoda Fabia Combi MC 110ch Gris météore reçue vendredi dernier en remplacement d'une 207 120ch Premium Pack de 2009. Rapidement : Les + - Conduite très agréable et confortable ! - Silencieuse - Système audio - Bluethooth /clé usb + carte SD / Mirrorlink au top - Un coffre immense compte tenu de la longueur du véhicule ! Avec l'arrivée du deuxième enfant c'est parfait Les - - Pas vraiment de frein moteur - A faible vitesse en montée (30km/h par exemple) la seconde est juste - Start & Stop pas désactivable définitivement - Je pensais avoir le triangle de signalisatio\nMerci pour vos retours, je suis soulagé\nBonjour, La livraison de ma fabia combi approche (en construction cette semaine/semaine pro). J'ai pris l'option "aide au démarrage en côté" lors de ma commande fin juin. Je constate que cette option fait désormais partie du pack drive+. Savez-vous si ma voiture sera bien livré avec l'option commandée ou si cela ne sera pas possible car cette option fait désormais partie d'un pack ?\nBonjour Parigot38, Merci au forum et à l'astuce FFC permettant d'avoir 20% Le CC m'a fait sur la première proposition -2500€, j'ai ensuite demandé si le partenariat était toujours d'actualité ainsi que les 20%. C'était bien le cas mais il fallait 6 mois d'adhésion (je n'était pas membre à ce moment là) du coup il pouvait me faire uniquement 18,5% de réduction. J'ai donc dit que je n'étais pas pressé et que dans 6mois j'irai voir un autre CC. Du coup ils était OK pour 20% à condition d'avoir la licence FFC pour "justifier d'une telle réduction". J'ai pris ma licence le soir même après\nBonjour à tous et merci pour vos partages, c'est une mine d'information ! Commande pour un Combi Monte Carlo faite jeudi La date de livraison max est fin septembre mais le CC pense plutôt à début septembre. Combi MT 110ch gris météore + aide au démarrage en côte + extension 2ans 60000km = 20 580€ prix publique Remise de 4142€ soit 20,1% de réduction. Les frais d'immatriculation et le pack livraison rajoute 400€ soit un coût global de 16 850€. Nous aurions aimé négocier plus mais le temps nous manque (ma voiture rend l'âme, je ne peux pas me permettre de perdre plusieurs semaines en\nn1co a répondu à un(e) sujet de stephantell dans Fabia\nMerci pour ton retour, nous préférons rester sur le Combi pour le volume du coffre Mon véhicule actuelle (207 de 2009) est repris 600€ par le CC, nous allons vendre directement (Aramis probablement, proposition à 1k).\nHello ! Pour info, nous allons signer pour une Skoda Fabia Combi MC 110Ch. Nous avons réussi à négocier 20%, prix publique : 20 370€ (option démarrage en côté), prix remisé 16293€ soit -4077€. Avec les frais d'immatriculation et le pack livraison (impossible de le supprimer ...) nous arrivons 16700€. Nous allons probablement rajouter une garantie +2ans ce qui va nous rapprocher des 17k (le CC ne peux/veux pas l'offrir, et SKODA qui l'offre habituellement à cette période vient de me répondre qu'ils ne peuvent pas communiquer sur les offres futures). Pour arriver à ce prix là nous avons m\n@Driver-max, interessant comme point de vue ! Je viens de chercher et je suis tombé là-dessus : Peut-on perdre la garantie constructeur ? Contrairement à la rumeur, faire entretenir sa voiture ailleurs que dans le réseau officiel du constructeur (concessions, agents, garages) n’entraîne pas la perte de la garantie constructeur. Le propriétaire d’une voiture neuve n’a donc pas d’inquiétude à avoir. Pour réaliser les vidanges, il peut aller où il le souhaite. En revanche, pour conserver la garantie constructeur de son véhicule, il est indispensable de procéder aux entretiens dans le cale


COURS D'ESPAGNOL PIERREPONT-SUR-AVRE (80)\nCours d'espagnol à Pierrepont-sur-Avre : trouvez ou donnez des cours particuliers avec aladom.fr\nCours d'espagnol à Pierrepont-sur-Avre : consultez des annonces de particuliers et de professionnels ou donnez des cours avec aladom.fr. Vous êtes adulte débutant ou étudiant et vous ambitionnez d'apprendre l'espagnol via le DIF ou non ? Vous souhaitez que vos enfants prennent des cours d'espagnol pour progresser au collège ou au lycée ? Vous souhaitez connaître les tarifs pratiqués par les agence de cours particulier à domicile ? Vous souhaitez donner des cours ? Tous les professeurs d'espagnol de Pierrepont-sur-Avre sont sur Aladom.fr. Vous pouvez aussi consulter des annonces de cours d'espagnol à Hangest-en-Santerre.


[UPDATE] Découvrez les images officielles de la collection Stussy x Nike\nDécouvrez les images officielles de la collection Stussy x Nike\nNike et Stussy se retrouveront cette saison autour d’une collaboration complète marquée par deux paires de Zoom Caged Spiridon.\nCette collaboration est sans aucun doute l’une des plus attendues de la saison pour la marque américaine. Stussy est un habitué des associations avec Nike oscillant entre le monde du running et du skateboard. La première collaboration entre les deux marques était pourtant bien sur une running avec une Huarache sortie en 2000. Après quelques collaborations autour de la gamme SB et sur des Blazer, Stussy est revenu dans le running en 2015 avec un pack de 3 Air Max 95 qui n’a pas vraiment marqué les esprits.\nCette nouvelle collaboration risque en revanche de faire date, car Stussy s’attaque ici à un modèle marquant du début des années 2000. La Zoom Caged Spiridon se retrouve ainsi déclinée en 2 coloris et constructions différentes. La plus importante, la paire beige, propose une empeigne en chanvre, une matière biodégradables qui ouvre une nouvelle ère pour la marque américaine. Ces deux paires arriveront également avec toute une collection de vêtements, incluant un sweat, un tote bag et une série de t-shirt.\nLa collaboration entre Nike et Stussy est pour le moment seulement annoncée sur le site de Stussy à 17h. Pour cause de confinement toutes les sorties en magasin ont été annulées. Nous n’avons pour le moment pas d’informations sur une sortie sur le Nike Store.\n[UPDATE] Voici les images officielles des vêtements de la collaboration\n[UPDATE 2] Le lookbook officiel de la collaboration est disponible\nDans le reste de l’actualité, Rick Owens parle de sa collaboration avec Champion.\nNike Zoom Caged Spiridon


Go Smile Nettoyage et blanchiment des dents à prix pas cher | Jumia Maroc\nAccueilBeauté & SantéBeauté & ParfumsSoins bucco-dentairesBlanchiment des dentsNettoyage et blanchiment des dents\nGo Smile Nettoyage et blanchiment des dents\nMarque: Go Smile | Produits similaires par Go Smile\nDes applicateurs de blanchiment des dents portables et rapides empêchent les taches quotidiennes de se déposer dans vos dents et vous procurent une sensation de menthe «juste brossé».\nTous les jours, vos dents sont exposées à des aliments et à des boissons susceptibles de les souiller. Comme les dents sont poreuses, les taches peuvent pénétrer profondément dans l'émail, à moins que vous n'agissiez rapidement. Gardez nos effaceurs de taches GO SMILE sous la main et vous pourrez effacer les taches avant qu’elles ne se collent aux dents. Appliquez à tout moment, n'importe où: il suffit de retourner, d'afficher et de retoucher!\nRetouchez votre sourire avec un vernis et un blanchiment rapides, peu importe où vous vous trouvez.\nApplicator Technology ™, breveté et facile à utiliser: il suffit de basculer, pop et blanchir!\nUn applicateur hermétique protège la puissance du sérum blanchissant jusqu'à son application.\nEmpêche la formation de nouvelles taches et aide à conserver votre sourire blanc et brillant.\nParticulièrement bon à utiliser après avoir bu du café, du thé ou du vin rouge.\nLa saveur de menthe fraîche rafraîchissante sans sucre et rafraîchissante rafraîchit l'haleine en remplaçant la gomme ou la menthe\nNettoyage et blanchiment des dents à la volée\nTechnologie d'application brevetée ™ facile à utiliser\nParfait pour boire du café, du thé ou du vin rouge\n14 NETTOYANTS NETTOYANTS DE TACHE DE 0.02 fl oz - menthe fraîche aromatisée\nPoids (kg): 0.059


Porte-clés Game of Thrones en caoutchouc à l’effigie des Stark sur Logeekdesign\nUn porte-clés Game of Thrones qui donne du prestige à vos clés.\nFan de la série faisant trembler et pleurer le monde, vous rêvez déjà d’empocher ce porte-clés geek Game Of Thrones ! Design épuré mais symbole puissant pour ce porte-clés original orné de la tête de loup géant des Stark... Et vu le nombre d’addicts, vous allez sûrement attiser la convoitise de vos amis et collègues !\nLe loup Stark vous accompagnera au quotidien sur votre trousseau de clés.\nL’hiver vient, telle est la devise de la maison Stark. Il est donc plutôt déconseillé d’oublier ses clés, ce qui vous condamnerait à geler sur le pas de la porte. Vous avez peut-être un chevalier sous la main pour vous porter secours… Mais comme c’est plutôt une rareté en nos contrées, il vaut mieux laisser ce porte-clés Game of Thrones veiller sur votre trousseau ! En effet, ce serait un sacrilège de laisser un si noble accessoire finir ses jours dans un vide-poches.\nCe porte-clés geek Game of Thrones va régner sur vos clés !\nA défaut du Trône de Fer, accordez à ce porte-clés Game of Thrones l’honneur de régner sur vos clés. C’est aussi un bon moyen de se reconnaître entre fans de la série et ennemis de sa maison. Ce porte-clés original est le parfait cadeau de ralliement entre fidèles des Stark. Et vous pouvez être assuré qu’il ne quittera plus la poche de son destinataire !\nPorte-clés Game of Thrones à l’effigie du blason de la famille Stark.\nDiamètre approximatif du porte-clés : 4,5 cm.


Motorisation FAAC 402 SBS\n> Motorisation portail>Moteurs pour portail battant>FAAC>402>Motorisation FAAC 402 SBS (hydraulique)\nMotorisation FAAC 402 SBS (hydraulique) pour des portails avec des battants jusqu'à 3 mètres de long ou 500 kg.\nMotorisation FAAC 402 SBS est solide et résistante, même aux conditions extrêmes. Grâce au caisson très solide et étanche le moteur n'a presque pas besoin de maintenance. La version SBS ne possède pas de blocus hydraulique.\nFAAC 402 SBS est un automatisme hydraulique d'une grande fiabilité conçu pour des portails battants résidentiels. La longueur maximale d'un vantail est de 3 m. La motorisation portail FAAC 402 SBS est très silencieuse, une haute "culture de travail" reste en lien avec une intensité de travail relativement intensive - jusqu'à 55 cycles par heure !\nLes motorisations hydrauliques de FAAC sont très résistants aux conditions atmosphériques et à la corrosion. FAAC 402 SBS possède un caisson résistant et étanche, grâce à la protection IP 55 le vérin FAAC 402 marche sans problème même pendant des déluges. Les températures de fonctionnement sont comprises entre -40˚ do 55˚C!\nFAAC 402 SBS peut effectuer jusqu'à 55 cycles par heure, c'est largement assez pour chaque portail résidentiel. Le moteur ne possède pas de verrouillage hydraulique et il est recommandé d'installer une serrure électrique.\nL'installation est rapide est facile. Grâce aux dimensions compactes FAAC 402 peut-être installé sûr de petites surfaces. Chaque vérin pour portail battant FAAC 402 est équipe d'un mécanisme anti écrasement et des soupapes de retour sensibles. Cette solution protège les utilisateurs contre des accidents. En cas de panne de current les automatismes FAAC 402 SBS peuvent être déverrouillés grâce à un système spécial.\nFAAC 402 n'est pas une motorisation rapide, le temps d'ouverture c'est 1 cm /s. Il y a un avantage de l'ouverture lente, les chances d'un accident sont diminué. FAAC 402 SBS est une motorisation portail d'une grande poussée: 500 daN. L'automatisme peut servir pour électrifier des portails avec des battants jusqu'à 500 kg.\nGrâce à la technologie 2 EasyBus la connexion de photocellules ou de bords sensibles est facile. Il est utile d'installer un gyrophare. Le portail est géré grâce à une centrale de commande moderne et au système radio (télécommandes et récepteur).


Eclair Age | Tube fluorescent | Éclairage\nJavno Osvetljenje i Svetiljke\nLECLAIRAGE DES LOCAUX DE TRAVAIL\nTravail dirig par : Thierry ATHUYT Professeur associ Facult de pharmacie Marseille\nUnit denseignement 5 Facteurs dambiance\nRdig par : GHURBURRUN Reena SETTA Faza TOULZE Benjamin\nUE 5 : Facteurs dambiance\nLISTE DES TABLEAUX ET FIGURES ............................................................................................................ 3 INTRODUCTION................................................................................................................................................. 4 I I.1 CONTEXTE DETUDE.............................................................................................................................. 5 LA REGLEMENTATION ET LES RECOMMANDATIONS ................................................................................... 5 I.1.1 Le Code du Travail.......................................................................................................................... 5 I.1.2 I.1.3 I.2 II Les textes rglementaires de rfrence............................................................................................ 6 Les recommandations...................................................................................................................... 8\nDEFINITION DES TERMES ........................................................................................................................... 9 OBJECTIFS TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELS .................................................................. 14\nII.1 LES RESPONSABILITES ........................................................................................................................ 14 II.1.1 Les obligations du chef dtablissement........................................................................................ 14\nII.2 Lclairage de scurit............................................................................................................................. 16\nII.1.2 II.2 II.3 III\nLes obligations du matre douvrage............................................................................................. 18 CAS PARTICULIERS ............................................................................................................................. 19 LES SANCTIONS PENALES .................................................................................................................... 20\nREALISATION TECHNIQUE ET GESTION DES COUTS ............................................................... 21 III.1 LES TECHNOLOGIES DECLAIRAGE ET LEFFICACITE ENERGETIQUE .................................................... 21 III.1.1 Les lampes incandescence ..................................................................................................... 22\n1 2 Les lampes incandescence standard ............................................................................................................ 22 Les lampes tungstne-halognes .................................................................................................................... 23\nLes lampes fluorescentes .......................................................................................................... 24\nLes tubes fluorescents .................................................................................................................................... 24 Les lampes fluorescentes compactes.............................................................................................................. 25\nLes lampes dcharge ............................................................................................................. 27\nLes lampes vapeur de mercure .................................................................................................................... 28 Les lampes aux halognures mtalliques ....................................................................................................... 28 Les lampes au sodium haute-pression............................................................................................................ 28\nIII.2 QUELLE LAMPE POUR QUELLE APPLICATION ? .................................................................................... 30 III.3 DIFFERENTES SOURCES DECLAIRAGE DE SECURITE ........................................................................... 32 III.3.1 Lclairage de scurit source centrale ................................................................................ 32 III.3.2\nLes Blocs Autonomes dEclairage de Scurit : BAES............................................................. 32\nLa matrise des nergies dans l'clairage : une approche globale........................................... 34 La gestion des apports de lumire ou lclairage intelligent ................................................... 35\nLes luminaires................................................................................................................................................ 36 Les ballasts lectroniques............................................................................................................................... 37\nIII.4 LE COUT DE L'ECLAIRAGE. .................................................................................................................. 38 III.4.1 Caractristiques gnrales ....................................................................................................... 38 III.4.2\nMatrise des cots dexploitation. ............................................................................................ 39\nLa commande manuelle ................................................................................................................................. 39 La commande automatique ............................................................................................................................ 39 La gestion dambiances.................................................................................................................................. 40 La gestion centralise de la lumire ............................................................................................................... 40\nExemple dapplication de rduction des cots pour lclairage de bureaux............................ 41\nCONCLUSION ................................................................................................................................................... 43 BIBLIOGRAPHIE.............................................................................................................................................. 44\nPage 2 sur47\nTableau 1 : Grandeurs fondamentales dans le domaine de lclairage ...................................... 9 Tableau 2 : Classement des lampes en fonction de la temprature de leur couleur ................. 10 Tableau 3 : Indices de rendu des couleurs et couleur apparente selon l'activit exerce......... 11 Tableau 4 : Valeurs minimales d'clairement gnral par type de travail d'aprs le dcret n83721 du 2 aot 1983 et la norme NF X 35-103....................................................... 14 Tableau 5 : Valeurs dclairement minimal respecter selon le type dactivit...................... 15 Tableau 8 :Caractristiques techniques des sources lumineuses.............................................. 29 Tableau 9 : Comparaison des lampes et luminaires utiliss en industrie ................................. 31 Tableau 10 : Lampes utiliss pour les BAES de balisage et dambiance ................................ 33 Tableau 11: Estimation globale du cot dclairement dun local........................................... 42\nFigure 1 : Angle minimum entre la direction de la source et celle du regard\nPage 3 sur47\nLclairage des lieux de travail est un facteur environnemental essentiel pour assurer au personnel des conditions de travail adaptes la tche quils ont effectuer. Il doit : faciliter l'excution d'une tche assurer le bien-tre\nLclairage des lieux de travail rpond une rglementation stricte mais peut aussi suivre les recommandations de plusieurs normes. Il a pour objectif davoir une vritable approche prventive en liminant les risques la source. Cet objectif est lun des points importants de la loi du 6 dcembre 1976 relative au concept de scurit intgre et il est renforc par la loi du 31 dcembre 1991 qui rend obligatoire la prise en compte le plus en amont possible de cette notion de scurit intgre.\nIl existe de nombreux textes lgaux et normes rglementant lclairage des lieux de travail. Dans une premire partie, nous recenserons les textes importants. Ensuite, nous dcrirons, les objectifs techniques et organisationnels ncessaires pour assurer le respect de la rglementation ainsi que les sanctions pnales encourues pour son non respect. Enfin, les aspects techniques et conomiques relatifs lclairage seront traits.\nPage 4 sur47\nCONTEXTE DETUDE La rglementation et les recommandations Le Code du Travail\nPlusieurs articles du code du travail imposent les rgles suivre pour assurer un bon clairage sur les lieux de travail.\nLes articles suivants concernent les rgles gnrales suivre : Art. L231-2 et R.232-7 R.232-10 : concernant les obligations des chefs dtablissement.\nArt. L235-1, L235-19 et R.235-1 R.235-2-3 : dcrivant les obligations des matres douvrage.\nQuand aux articles ci dessous, ils prcisent des dispositions particulires ne sappliquant pas tous les cas : Art. R.232-13-3 : expliquant les dispositions particulires aux tablissements agricoles.\nArt. R.233-84 (annexe 1) : concernant les dispositifs dclairage des machines et des quipements de travail.\nPage 5 sur47\nLes textes rglementaires de rfrence\nDcret n83-721 du 2 aot 1983 compltant le Code du Travail en ce qui concerne l'clairage des lieux de Travail. Il est destin aux chefs d'entreprises. Les dispositions de ce dcret sont codifies aux articles R.232-7 R.232-7-10 du code du travail. Il prcise : les valeurs minimales respecter pour lclairement gnral dans quatre situations intrieures et deux situations extrieures le niveau dclairement doit tre adapt la nature et la prcision des travaux excuter (valeurs prcises par la circulaire du 11 avril 1984) le rapport entre les niveaux dclairement dans un mme local la protection contre le rayonnement solaire les risques dblouissement ou de fatigue visuelle dus des surfaces forte luminance la qualit du rendu des couleurs les phnomnes de fluctuation de la lumire les risques deffets thermiques et de brlures laccs des organes des commandes lentretien du matriel dclairage\nDcret n 83-722 du 2 aot 1983 compltant le Code du Travail et fixant les rgles relatives l'clairage des lieux de travail auxquelles doivent se conformer les matres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'amnagement de btiments destins l'exercice d'une activit industrielle, commerciale ou agricole. Les dispositions de ce dcret sont codifies aux articles R.235-1 R.235-2-3 du code du travail. Il explicite : lutilisation de la lumire naturelle pour lclairage des locaux de travail la ralisation de btiments satisfaisant aux dispositions du dcret n83-721 concernant les niveaux dclairement et la facilit dentretien du matriel dclairage la rdaction et la transmission au chef dtablissement utilisateur dun document contenant les informations relatives au niveau dclairement et aux rgles dentretien du matriel : le cahier des charges\nPage 6 sur47\nCirculaire du 11 avril 1984 relative aux commentaires techniques des dcrets n 83-721 et 83-722 du 2 aot 1983 relatifs l'clairage des lieux de travail. Arrt du 23 octobre 1984 relatif aux relevs photomtriques sur les lieux de travail et aux conditions d'agrment des personnes et organismes pouvant procder ces contrles. Lettre-circulaire DRT n 90/11 du 28 juin 1990 relative l'clairage naturel et la vue vers l'extrieur. Dcret 92-333 du 31 mars 1992 qui enrichi le dcret 83-721 et relatif la lumire naturelle (entre en vigueur le 1er janvier 1996). Article 53 du Dcret n88-1056 du 14 novembre 1988 relatif aux installations et aux contrles priodiques de lclairage de scurit dans les ERT (Etablissements Recevant des Travailleurs). Article 3 et 4 de larrt du 20 dcembre 1988 relatif aux contrles priodiques de lclairage de scurit dans les ERT. Article 9 de lannexe I de larrt du 10 novembre 1976 relatif aux essais priodiques et la maintenance des linstallations dclairage de scurit dans les ERT. Article 15 de larrt du 04 novembre 1993 relatif aux essais priodiques de lclairage de scurit dans les ERT. Article 47 du dcret n88-1056 du 14 novembre 1988 installations dclairage de scurit dans les ERT. Arrt du 10 novembre 1976 relatifs aux circuits et installations de scurit dans les ERT. Il est pris en application par larticle 15 du dcret du 14 novembre 1962 modifi par le dcret du 14 novembre 1988, dont larticle 15 (rgles applicables pour les installations de scurit et en particulier lclairage de scurit) prvoit un nouvel arrt qui fixera les modalits dapplication pour les installations lectriques. Cet article complt par la circulaire DRT n89/2 du 6 fvrier 1989, prcise que larrt de 1976 reste applicable dans lattente du nouvel arrt. relatif la maintenance des\nPage 7 sur47\nDcret du 14 novembre 1962 : modifi par le dcret n88-1056 du 14/11/1988, impose les vrifications priodiques ainsi quune surveillance des installations lectriques en ce qui concerne lclairage de secours. Les applications de ce dcret sont dtailles dans les arrts suivants : Arrt du 10/11/1976 (modifi par larrt du 26/02/2003) est relatif aux circuits et installations de scurit Arrt du 20/12/1988 (modifi par larrt du 10/10/00)qui dtermine la priodicit, lobjet et ltendue des vrifications rglementaires des installations lectriques Arrt du 4/11/1993 qui est relatif la signalisation de scurit et de sant au travail\nEn plus de la rglementation, les recommandations de lassociation franaise de lclairage (AFE) et les normes AFNOR servent de guides pour lclairage des lieux de travail:\nNF X 35-103 : Principe dergonomie visuel applicable lclairage des lieux de travail\nEN 12665 : Termes de base et critres pour les spcifications des exigences en clairage\nNF EN 12464-1 : Eclairage des lieux de travail (dtail toutes les recommandations dclairage de tous les types de lieux de travail)\nNF C 71-121 : Mthode simplifie de prdtermination des clairements des espaces clos et classification correspondantes les luminaires.Pour les blocs autonomes dclairage de scurit (BAES) : NF C 1-800 : BAES lampes incandescence. NF C 71-801 : BAES lampes fluorescence. NF C 71-820 : traite des systmes de tests automatiques.\nAfin de faciliter la comprhension des textes rglementaires, la section suivante explique les termes techniques qui sont frquemment utiliss dans ce domaine.\nPage 8 sur47\nLes cinq grandeurs fondamentales prsentes dans le tableau ci-dessous ont pour but de permettre aux mdecins du travail, aux ingnieurs de scurit et aux agents de prvention des caisses rgionales dassurance maladie (CRAM), dapprcier lclairage des lieux de travail (voies de circulation internes et externes, locaux de travail) :\nTableau 1 : Grandeurs fondamentales dans le domaine de lclairage\nDfinitions La quantit d'nergie mise par une source sous forme de rayonnement visible dans toutes les directions par unit de temps.\nMesure de l'importance du flux lumineux mis dans une direction donne par une source ponctuelle. Mesure de l'aspect lumineux d'une surface claire ou\nd'une source, dans une direction donne et dont dpend la sensation visuelle de luminosit. Lappareil de mesure : luminancemtre.\nLa quantit de lumire reue sur une surface dun mtre carr. Lappareil de mesure : luxmtre. Apprciation subjective de la diffrence d'apparence\nLux (lx), 1 Lux = 1 Lumen / m2\nentre deux parties du champ visuel vues simultanment ou successivement. Il peut s'agir d'un contraste de couleur, d'un contraste de luminance.\nDautres termes frquemment utiliss en clairage sont : Facteurs de rflexion dune surface : rapport du flux lumineux rflchi au flux incident. Ce facteur prcise laptitude dune surface rflchir la lumire incidente.\nPlan utile ou plan de travail : cest la surface de rfrence constitue par un plan sur lequel seffectue normalement le travail.\nPage 9 sur47\nLa temprature de couleur : elle caractrise la couleur apparente de la lumire mise par une source. Elle est exprime en KELVIN.\nTableau 2 : Classement des lampes en fonction de la temprature de leur couleur\nClassement des lampes Blanc Teinte chaude Blanc Intermdiaire Blanc Teinte froide\nTemprature de la couleur en K TK < 3500 3500 < TK < 5000 TK > 5000\nLindice de rendu des couleurs : dsign par IRC ou Ra, il indique les aptitudes de la\nlumire mise par la source restituer laspect color de lobjet clair. La valeur de rfrence est 100. La circulaire du 11 avril 1984 prcise que : l'indice de rendu des couleurs satisfaisant est suprieur 80, un indice infrieur 60 ne pouvant convenir qu' des activits ne ncessitant aucune exigence de rendu des couleurs . Un bon IRC est suprieur 80, indispensable dans toutes les activits lies au contrle des couleurs (peinture, textiles.)\nPage 10 sur47\nTableau 3 : Indices de rendu des couleurs et couleur apparente selon l'activit exerce\nGroupe de rendu des couleurs Indice de rendu des couleurs Ra Couleur apparente Exemple non exhaustif dutilisation Industrie textile, industrie de la peinture Eclairage des vitrines et des boutiques, hpitaux Habitations, htels, restaurants Bureaux, coles, grands magasins, 2 70 = < Ra < 85 Froide industries de prcision (dans les climats chauds) Bureaux, coles, grands magasins, Moyenne 2 70 = < Ra < 85 Bureaux, coles, grands magasins, Chaude industries de prcision (dans les climats froids) Lampes avec Ra < 70, mais avec un rendu des 3 couleurs suffisamment acceptable pour lutilisation des locaux courant de travail gnral S (spcial) Lampes prsentent des proprits de rendu des couleurs inhabituelles Locaux dans lesquels le rendu des couleurs est relativement peu important industries de prcision (dans les climats temprs)\nFroides 1 Ra > = 85\nAinsi, plus la temprature des couleurs est leve, plus le niveau d'clairement doit tre lev. Eblouissement : Lblouissement peut tre : o Direct, quand la source lumineuse est dans le champ visuel ; sil sagit dune source naturelle, le poste de travail doit tre protg du rayonnement solaire gnant. o Indirect, lorsque lclairement est rflchi sur des objets, des surfaces et le plan de travail.\nAfin dviter cette gne, il est recommand dutiliser des surfaces mates ou des clairages diffus lendroit de la tche visuelle et mme au niveau des sols et des plafonds. Page 11 sur47\nLa circulaire du 11 avril 1984 (Commentaires techniques des dcrets du 2 aot 1983), recommande une luminance moyenne, mesure dans le champ visuel central du personnel, pour viter lblouissement du personnel. Cette luminance ne doit pas excder : 3000 cd/m2 pour les sources lumineuses (2000 cd/m2 dans la norme AFNOR) 600 cd/m2 pour un plafond, un mur, une fentre (500 cd/m2 dans la norme AFNOR) Le rapport entre deux luminances voisines ne doit pas dpasser 50. En pratique, la gne sera d'autant plus faible que l'angle compris entre la direction de la source et celle du regard est plus grand ( minimum souhaitable 30-40 ).\nAngle minimum 30-40\nFigure 2 : Angle minimum entre la direction de la source et celle du regard\nLocaux aveugles: locaux ne possdant pas douverture vers lextrieur. Ils doivent tre limits des locaux non destins des postes de travail fixes ou ncessitant des sjours plus bref ou dont la nature de lactivit est incompatible avec la mise en place de baies transparentes permettant la vue sur lextrieur.\nEclairement moyen en service : Il correspond lclairement stabilis produit par une ampoule, soit environ 80% de lclairement fourni lors dune premire mise en service\nLclairage normal : qui est utilis en exploitation courante.\nltablissement en cas de dfaillance de lclairage normal.\nPage 12 sur47\nIl fait partie de lclairage de secours . Il est obligatoire si lexploitant dsire poursuivre ses activits dans son tablissement en cas de problmes sur lclairage normal.\nLorsquon utilise un clairage de remplacement comme un clairage de secours, celui-ci doit tre conforme larticle EC 21 du rglement de scurit et la norme NF EN 1838. La dfaillance de lclairage de remplacement doit entraner le fonctionnement de lclairage de scurit.\nLclairage de scurit : doit permettre, lorsque lclairage normal est dfaillant, lvacuation sre et facile des personnes vers lextrieur, ainsi que les manuvres de scurit.\nLclairage de scurit comporte 3 tats : Ltat de fonctionnement : lclairage assure normalement son rle pour permettre lvacuation des personnes. Ltat de veille : lclairage est prt passer ltat de fonctionnement tout moment. Ltat de repos : lclairage est larrt, dsactiv. Cet tat est possible seulement pendant une interruption dexploitation du btiment vid de ses occupants.\nLclairage de secours Cet clairage est prvu pour tre utilis en cas de dfaillance de lalimentation de lclairage normal.\nPage 13 sur47\nII OBJECTIFS TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELS\nLors de lamnagement et la construction des lieux de travail, les acteurs importants sont le chef dtablissement, le matre douvrage et les matres duvres. La section suivante\nreprend les obligations de ces acteurs ainsi que les sanctions encourues pour leur non respect. On y explique aussi certains cas particuliers dans lesquels les dispositions gnrales de la rglementation ne sont pas applicables.\nII.1.1 Les obligations du chef dtablissement\nLe chef dtablissement doit respecter les dispositions du code du travail. Il doit notamment sassurer que : Le niveau dclairement soit suffisant, adapt non gnant et quil permette de\ndceler les risques perceptibles par la vue afin dviter la fatigue visuelle et les affections de la vue. Il existe des valeurs minimales dclairement imposes par le code du travail pour diffrents types de locaux. Ces valeurs sont cites ci-dessous :\nTableau 4 : Valeurs minimales d'clairement gnral par type de travail d'aprs le dcret n83-721 du 2 aot 1983 et la norme NF X 35-103\nType de travail Les voies de circulation intrieure Les escaliers et entrepts Les locaux de travail, vestiaires et sanitaires Les locaux aveugles affects un travail permanent Les zones et voies de circulation extrieure Les espaces extrieurs o sont effectus des travaux caractre permanent\nDcret 40 Lux 60 Lux 120 Lux 200 Lux 10 Lux 40 Lux\nNF X 35-103 100 103 Lux 150 Lux 300 Lux 30 Lux 75 Lux\nCes valeurs doivent tre respectes en tenant compte de la rpartition ingale de la lumire au niveau du plan de travail, aux facteurs entranant la rduction de lclairement dans le temps (tels lempoussirement des luminaires) et la frquence de lentretien qui sera effectu.\nPage 14 sur47\nLclairage soit adapt la zone de travail. Les valeurs dclairement minimal\nrespecter selon le type dactivit sont les suivants :\nTableau 5 : Valeurs dclairement minimal respecter selon le type dactivit\nEclairement minimal 200 lux 300 lux 400 lux\nType dactivit Mcanique moyenne, dactylographie, travaux de bureau Travail de petites pices, bureau de dessin, mmographie Mcanique fine, gravure, comparaison de couleurs, dessins difficiles, industrie du vtement\n600 lux 800 lux\nMcanique de prcision, lectronique fine, contrles divers Tche trs difficile dans lindustrie ou les laboratoires\nLa priorit soit donne lclairage naturel tout en tenant compte du fait que pour\nles anciens locaux, lexigence dune lumire naturelle soit limite au domaine du possible, cest dire, sans modification des locaux existants (circulaire du 14 avril 1995). Toutefois pour tout nouvel amnagement, il est impratif de ne pas aggraver la situation en terme dclairage, de limiter le nombre de postes fixes en zones aveugles et proposer des mesures compensatoires telles que la qualit de linstallation dclairage.\nLes travailleurs soient protgs de lblouissement et de la fatigue visuelle par La conception des ouvertures. Des protections fixes ou mobiles appropries. La limitation des rapports dclairement entre la zone de travail et lclairement gnral. La protection contre une forte luminance ou des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines (dans le champ visuel central de lobservateur, la luminance dune source lumineuse ne devra pas excder 3000 cd/m, la luminance dune surface lumineuse de grande dimension de devra pas excder 600 cd/m et la luminance dune surface lumineuse ne devra pas dpasser 50 fois la luminance des surfaces sur lesquelles elle apparat avec une tolrance 80 fois dans le cas de grand volume dont le niveau dclairement ne dpasse pas 300 lux. (Pour des cas trs spcifiques, il est utile de se rfrer la norme NF X 35-103).\nPage 15 sur47\nLa qualit de rendu des couleurs soit en rapport avec lactivit prvue. En rgle\ngnrale, un indice de 80 assure un clairage agrable. Les indices requis pour certaines activits en particuliers sont pris en compte dans la circulaire du 11 avril 1984.\nLes phnomnes de fluctuation de lumire ne soient pas perceptibles notamment en\nsassurant dun entretien rgulier et appropri du matriel dclairage ou en mettant en dphasage lalimentation des lampes tout en assurant leur revtement rmanent.\nLes travailleurs soient protgs des effets thermiques des rayonnements et des\nrisques de brlure par contact en installant les sources dclairage dans des endroits de manire supprimer tout risque (il existe des tempratures limites acceptables pour les effets thermiques dans les normes NF C 71-110 et NF C 71-111).\nLaccs aux organes de commande dclairage soit facile en les dotant de voyants\nlumineux (srs et durables), quand ils sont dans des locaux aveugles, et en les plaant au voisinage des issues ou des zones de circulation.\nLe matriel dclairage soit entretenu aisment et rgulirement et que les rgles\ndentretien soient consigns dans un document communiqu aux membres du CHSCT (Comit dHygine de Scurit et des Conditions de Travail).\nLtablissement dispose dun clairage de scurit permettant dassurer lvacuation\ndes personnes en cas dinterruption accidentelle de lclairage naturelle.\nLclairage de scurit\nIl a pour but dassurer la scurit des personnes qui vacuent une zone ou qui tentent de terminer un travail dangereux avant de quitter les lieux. Une bonne visibilit est ncessaire afin dvacuer. Il faut donc prvoir une lumire dans la totalit de lespace. Les signalisations situes toutes les sorties destines tre utilises en cas durgence ainsi que le chemin doivent tre claires de manire indiquer correctement et sans ambigut le chemin jusqu une zone sre.\nPage 16 sur47\nUn luminaire de scurit (conforme la norme EN 60598-2-22) doit tre situ de manire fournir un clairement appropri prs de chaque porte de sortie, aux endroits o un risque potentiel est prsent et lemplacement des instruments de scurit.\nIl faut prendre en compte : Lclairage de balisage ou la signalisation lumineuse dorientation des issues (article EC 7 du rglement de scurit contre les risques dincendie et la norme NF EN 1838) : Il doit permettre toute personne daccder lextrieur. Il est obligatoire dans tous les locaux recevant plus de 50 personnes. A laide de foyers lumineux, il assure la reconnaissance des obstacles et les indications de changements de direction. Ces appareils peuvent galement contribuer lclairage dambiance.\nPour les chemins dvacuation, lclairement le long dune ligne centrale ne doit pas tre infrieur 1 lx et doit tre clair 50%.\nLblouissement doit tre maintenu un niveau le plus faible en limitant lintensit lumineuse car lclat des luminaires peut blouir et empcher de voir la signalisation ou certains obstacles.\nLclairage dambiance ou clairement antipanique (article EC 7 et 8 du rglement de scurit et la norme NF EN 1838) :\nIl permet dviter tout risque de panique, permet de fournir un clairement didentifier et datteindre les chemins dvacuation.\nIl est obligatoire lorsque leffectif est suprieur 100 personnes par local ou suprieur 50 personnes en sous-sol. Il doit tre de 5 lm/m2 et de 0,5 lx, et rparti uniformment sur toute la surface du local pour permettre une bonne visibilit. Il peut tre aliment soit par une source centrale de scurit, soit par des blocs autonomes dclairage de scurit (BAES).\nPage 17 sur47\nLclairage des emplacements de travaux dangereux (la norme NF EN 1838) :\nIl permet de garantir la scurit des personnes travaillant dans des zones potentiellement dangereuses. Cet clairage permet un bon droulement des procdures darrt pour la scurit des personnes se trouvant dans ou en dehors de cette zone. Dans les emplacements de travaux dangereux, un clairement doit tre maintenu. Il ne doit pas tre infrieur 10% de lclairement exig, sans toutefois tre infrieur 15 lx.\nAucun effet stroboscopique nest autoris et lblouissement perturbateur doit tre maintenu niveau le plus faible en limitant lintensit lumineuse.\nLa dure minimale de cet clairement doit tre fonction du risque potentiel des personnes.\nII.1.2 Les obligations du matre douvrage\nLe matre douvrage est la personne physique ou morale pour le compte de laquelle louvrage est ralis. Le matre douvrage dfinit les objectifs avant de faire appel un matre duvre. Les dispositions qui lui sont applicables, sauf en cas dincompatibilit des dispositions par rapport lactivit, sont les suivantes : Utiliser la lumire naturelle pour les locaux affects au travail. Installer hauteur des yeux des baies transparentes (dimensionnes et positionnes\nselon les recommandations de larticle R. 232-7-2 et de la circulaire du 11 avril 1984. En effet, cette circulaire recommande pour des zones occupes par le personnel que les surfaces vitres reprsentent au moins un quart de la superficie de la plus grande paroi du local donnant sur lextrieur) donnant sur lextrieur.\nPour le matre douvrage il existe des exemptions aux dispositions du code du travail pour : Des activits incompatibles avec la lumire telles le dveloppement en photographie, le stockage de marchandise ou le dpt en chambre forte. Le ramnagement ou la restructuration danciens locaux. Les constructions au cur dlots urbains.\nIl faut souligner que le matre douvrage tout comme le chef dtablissement doit respecter les dispositions du code du travail cites dans la section II.1.1. Le matre douvrage transmet un document au chef dtablissement qui pour but :\nPage 18 sur47\nDinformer lemployeur des conditions dclairage prvues et de lentretien de\nlinstallation prvoir. De prciser les parties de linstallation ralises respectivement par : Le matre douvrage ayant entrepris la construction Les matres douvrages ayant procds des amnagements Lemployeur\nLes dispositions du code du travail explicites dans les sections prcdentes ne sappliquent pas tous les types de travaux et la section qui suit est un rcapitulatif de certains cas particuliers : Les travaux de chantier (Articles applicables : R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5,\nR. 232-7-7). Les travaux sur crans de visualisation (Circulaire du 11 avril 1984 prcisant un\nniveau dclairement gnral de 300 lux et une bonne orientation de lcran par rapport la prise de jour ainsi quun revtement des parois qui ne soit pas brillant). Les tablissements agricoles (Dans des lieux ou lclairage est contre-indiqu en\nraison de techniques agricoles pratiques, larticle appliquer est le R. 232-13-3). Les locaux aveugles et locaux en sous-sol (Ces locaux ne doivent en aucun cas tre\ndestins au travail permanent. Ces locaux doivent tre munis de 200 lux au minimum. Lutilisation des machines et quipements de travail (Article R. 232-23). La conception de machines et quipements : o Pour les machines et quipements de travail, un clairage incorpor doit tre fourni dans le cas ou labsence dun tel dispositif peut crer un risque. Cet clairage doit aussi faciliter linspection des quipements intrieurs. o Les constructeurs de machines mobiles doivent sassurer que les machines automotrices destines tre utilises dans des lieux obscurs, comportent un dispositif dclairage adapt au travail faire.\nPage 19 sur47\nLes rsultats des relevs photomtriques, qui doivent tre faits par des organismes agres, doivent tre consigns sur un document que le chef dtablissement communique linspecteur du travail dans les 15 jours suivants la date du relev. Le contrle de linspection du travail portera notamment sur linstallation et lamnagement intrieur des locaux de travail. (Article L 232-2 du code du travail).\nLes pnalits en matire dhygine et de scurit figurent aux articles L 263-1 et suivants et articles R 263-1 et suivants du code du travail.\nLes chefs dtablissements, directeurs ou grants ou prposs qui, par leur faute personnelle, ont enfreint ces dispositions sont punis dune amende de 3 750. Lamende est applique autant de fois quil y a de salaris de lentreprise concerne par la ou les infractions releves dans le procs verbal. En cas dinfraction, le jugement fixe le dlai dans lequel sont excuts les travaux de scurit et de salubrit imposs par les dites dispositions. Ce dlai ne pourra pas excder dix mois.\nEn ce qui concerne les pnalits pour les matres douvrages, elles sont prvues larticle L 263-2 du code du travail. Le matre douvrage qui a fait construire ou amnager un ouvrage en violation de ces obligations encours les sanctions prvues par le code de lurbanisme (Article L 480-4 et L 480-5)\nPage 20 sur47\nIII REALISATION TECHNIQUE ET GESTION DES COUTS III.1 Les technologies dclairage et lefficacit nergtique\nLes sources lumineuses artificielles se rpartissent en trois grandes familles technologiques :\nLes lampes incandescence : elles mettent de lnergie lumineuse par le biais dun filament mtallique port incandescence par la traverse dun courant lectrique.\nLes lampes fluorescentes et les lampes dcharge : La lumire est produite par la dcharge dun gaz excit par un courant lectrique mis entre deux lectrodes (phnomne que lon peut comparer celui de la foudre). Le rayonnement mis est directement visible pour les lampes dcharge, alors quil rsulte dune transformation dun rayonnement ultraviolet par le biais de poudres fluorescentes, pour les lampes fluorescentes.\nLorigine de lclairage incandescence remonte au 19me sicle avec la mise au point par Thomas Edison dune lampe filament de carbone en 1879. Lapparition de la lampe dcharge peut tre situe peu prs la mme poque, quant la premire lampe fluorescente, elle a t ralise par A. Claude en 1936.\nDepuis cette priode, la technologie a considrablement volu. Lefficacit lumineuse de la lampe d'Edison tait de 1,5 lm/W, alors que certaines lampes dpassent aujourd'hui 150 lm/W. Le progrs technique dans lclairage a fait voluer les caractristiques techniques des sources lumineuses sur trois axes principaux : Accroissement rgulier des performances nergtiques. Amlioration de la qualit de la lumire mise. Extension des possibilits dutilisation (miniaturisation, largissement des gammes de puissance, possibilits de faire varier la puissance dune mme source entre autres).\nCette dynamique caractrise lvolution du secteur de lclairage depuis un sicle et continuera certainement orienter le changement technique dans les annes venir, notamment en ce qui concerne lamlioration des performances nergtiques.\nPage 21 sur47\nIII.1.1 Les lampes incandescence\n1 Les lampes incandescence standard La lampe incandescence standard se compose dun filament de tungstne enferm dans une capsule de verre translucide vide ou remplie d'une combinaison de gaz neutres. Lorsquil est travers par un courant lectrique, le filament est port incandescence et met un rayonnement visible dominante rouge (temprature de couleur : 2700 K).\nCes lampes assurent aujourdhui la quasi-totalit des besoins dclairage dans le rsidentiel, et une partie importante des besoins dans le tertiaire. Elles sont disponibles dans une gamme de puissance trs tendue (de quelques watts jusqu plusieurs centaines de watts), avec des culots standards vis ou baonnette, et dans de multiples formes et apparences (claire, dpolie, opale, carre, globe, flamme, etc.).\nSagissant dun produit banalis, leur prix de vente est trs peu lev, de lordre de quelques euros pour les ampoules standard quelques dizaines deuros pour les ampoules dcoratives. De nombreuses amliorations ont t apportes la lampe incandescence depuis la lampe dEdison (tungstne, double spiralage du filament, introduction de gaz inertes,...) qui ont amlior sa dure de vie et fait passer son efficacit lumineuse de 1-2 lm/W 10-15 lm/W. La rsistance du filament lvaporation ne permettait pas daller au del de cette limite, une augmentation de la temprature tant ncessaire pour atteindre une plus grande efficacit mais elle se traduisait par une rduction en simultane de la dure de vie.\nLintroduction des cycles halognes a permis de contourner cette double contrainte et daccrotre les performances lumineuses et la dure de vie des lampes.\nPage 22 sur47\n2 Les lampes tungstne-halognes Les lampes tungstne-halognes sont des lampes incandescence dont le filament fonctionne plus haute temprature sans entraner une acclration de lvaporation grce lintroduction de composs halognes qui permettent la rgnration du filament en continu.\nLe cycle halogne prsente un double avantage : Un accroissement de la temprature de fonctionnement du filament donc une amlioration du rendement lumineux (20 - 25 lm/W). Une rduction de lvaporation du filament donc un accroissement de la dure de vie de la lampe avec maintien des performances (2000 heures environ).\nLaugmentation de la temprature de fonctionnement du filament se traduit aussi par une modification de la temprature de couleur, et une lumire plus blanche que lclairage classique incandescence.\nA lorigine ces lampes ntaient disponibles quen deux standards : Les halognes crayons (basse tension/forte puissance) qui associs des luminaires de forte puissance et modulable, ont popularis lclairage halogne dans le secteur rsidentiel. Les lampes halognes trs basse tension (TBT) de petite taille utilises en clairage daccentuation.\nLune et lautre ncessitaient des luminaires spcifiques, pour des raisons de scurit ou pour lintgration de lalimentation. Depuis peu, les lampes halognes sont disponibles avec des culots standards (lampes halognes double enveloppe) et peuvent se substituer aux ampoules incandescence classiques.\nEnfin, pour tre complet, il convient de mentionner les recherches portant sur la mise au point dune nouvelle lampe incandescence (probablement de type halogne) dont les performances nergtiques seraient au moins de 30% suprieures celles de lincandescence, la dure de vie de lordre de 3000 heures, pour un prix qui resterait du mme ordre de grandeur que celui des lampes halognes (N. Borg, 1996).\nPage 23 sur47\nTableau 6 : Comparaison des lampes incandescence standards et halognes\nIII.1.2 Les lampes fluorescentes\n1 Les tubes fluorescents Le principe de lclairage fluorescent est celui de la dcharge dans une vapeur de mercure traverse par un courant lectrique, dcharge produisant un rayonnement peu visible principalement situ dans lultraviolet. Une poudre luminescente situe sur lenveloppe transforme ce rayonnement UV en lumire visible.\nPour fonctionner, les tubes fluorescents ncessitent un appareillage complmentaire (starter, ballast) contenu dans le luminaire qui permet damorcer et dentretenir la dcharge. Les tubes fluorescents ont une efficacit lumineuse trs suprieure celles des lampes incandescence (50 - 90 lm/W) et une dure de vie de lordre de 10 000 heures.\nLa qualit de la lumire produite dpend essentiellement des poudres fluorescentes dposes sur lenveloppe. Les premires poudres permettaient datteindre une bonne efficacit nergtique mais au dtriment de la qualit de la lumire produite, ce qui a orient lclairage fluorescent vers les usages ou seule lintensit lumineuse importait (industrie notamment). Des progrs sensibles ont t enregistrs dans ce domaine depuis la fin des annes 70, avec la mise au point de poudres trois bandes et la diminution du diamtre des tubes, qui permettent datteindre aujourdhui 100 lm/W, sans que ces progrs se fassent au dtriment de la qualit de la lumire.\nPage 24 sur47\nLes tubes fluorescents sont disponibles dans plusieurs qualits, principalement, les tubes de luxe rendu de couleur lev (IRC suprieur 85) dont lefficacit lumineuse est proche de 60 lm/W et les tubes conomiques dont le rendement dpasse 80 lm/W mais pour un IRC situ entre 50 et 85. 2 Les lampes fluorescentes compactes\nLa lampe fluorescente compacte (LFC) ou lampe basse consommation fonctionne selon le mme principe que les tubes fluorescents rectilignes. Elle bnficie de ce fait des\ncaractristiques propres lclairage fluorescent, efficacit lumineuse (40 - 60 lm/W) et longue dure de vie (environ 8 000 heures), avec deux avantages considrables sur les tubes fluorescents : la compacit. lintgration des starter et ballast dans le culot de la lampe.\nCes deux dernires caractristiques permettent de remplacer une lampe incandescence par une LFC sans modification du luminaire ou de lalimentation lectrique, et ainsi amliorer sensiblement lefficacit lumineuse : une LFC de 20 W produit un flux lumineux de 1200 lumens comparable celui dune ampoule incandescence de 80 - 100 W. On distingue deux grandes familles de LFC, les lampes de substitution et les lampes dintgration.\nLes lampes de substitution sont conues pour remplacer des lampes incandescence, principalement dans le secteur rsidentiel. Elles prsentent un culot identique celui des sources incandescence (vis ou douille) et intgrent les systmes dallumage ncessaires leur fonctionnement.\nLes lampes dintgration ballast spar sont destines prioritairement au secteur tertiaire, et permettent de remplacer le seul tube en fin de vie. La lampe ne comprend quun tube fluorescent qui sadapte directement sur le luminaire par le biais dun culot spcifique, le ballast tant intgr dans le luminaire.\nLes premires LFC ont t commercialises en Europe par Philips en 1980. Depuis, elles ont beaucoup volues ; les premires lampes taient volumineuses et lourdes, et ncessitaient plusieurs minutes pour atteindre leur pleine puissance, avec parfois des phnomnes de\nPage 25 sur47\nscintillement. Lencombrement des lampes actuelles a t sensiblement rduit de telle sorte quune partie des problmes de compatibilit avec les luminaires existants devrait disparatre. De mme lintroduction des ballasts lectroniques en remplacement des ballasts lectromagntiques a amlior les performances globales, rduit le poids, diminu le dlai dallumage et supprim les phnomnes de scintillement.\nLes ballasts lectroniques ainsi que les progrs sur les poudres fluorescentes ou la miniaturisation des tubes sont des lments dcisifs des progrs techniques enregistrs sur les LFC depuis 15 ans, mme si les premiers ont suscit certaines inquitudes auprs des compagnies dlectricit. Dautres amliorations sont thoriquement encore possibles qui pourraient placer terme les LFC dans une plage defficacit lumineuse de 70 90 lm/W dj atteinte pour les tubes rectilignes. Il convient enfin de signaler lapparition il y a quelques mois de la lampe induction dont la diffusion est encore confidentielle mais qui pourrait constituer une voie de dveloppement prometteuse de la famille des lampes fluorescentes. Du fait de labsence dlectrodes, la dure de vie de la lampe induction peut tre sensiblement allonge (les constructeurs annoncent 10 000 heures), et surtout, la conception de lampoule ne ncessite plus lutilisation dun tube plus ou moins miniaturis et peut donc se rapprocher de celle de lampoule incandescence.\nSeuls, General Electric et Philips commercialisent pour linstant les lampes induction, en trs faibles quantits et pour des usages trs cibls. Cette lampe pourrait bnficier dun avantage sur la LFC par la possibilit de saffranchir des contraintes dencombrement, mais sa diffusion se heurtera probablement aux mmes difficults (apprciations des consommateurs sur la qualit de la lumire fluorescente) avec un handicap de prix encore trs important.\nPage 26 sur47\nTableau 7 : Comparaison des caractristiques des lampes incandescence standard et LFC. Source Lux et catalogue Philips\nIII.1.3 Les lampes dcharge\nLes lampes dcharge se rpartissent en deux grandes familles, la dcharge basse pression laquelle appartiennent les lampes fluorescentes, et la dcharge haute pression qui sera dcrite ici. La distinction entre les deux familles tient au fait que dans la dcharge haute pression, le rayonnement mis par le gaz contenu dans lampoule se situe pour lessentiel dans le visible, et quil ne ncessite donc pas de conversion par le biais de poudres luminescentes. Les lampes dcharge haute pression, que lon appellera lampes dcharge (HID en anglais), sont les sources qui prsentent aujourdhui les plus grandes efficacits lumineuses (80 - 100 lm/W), exception faite des lampes au sodium basse pression. Quoi que disponibles dans une gamme de puissance de plus en plus tendue, les lampes dcharge sont pour linstant encore destines aux applications qui requirent de fortes (ou trs fortes) puissances et elles imposent certaines contraintes en matire dalimentation lectrique, monte en puissance, rallumage, scurit, etc.\nMalgr ces caractristiques qui en limitent lusage des applications spcifiques, les lampes dcharge sont voques ici car des progrs rcents rendent possible ou envisageable une extension progressive vers les applications de plus faibles puissances, compatibles avec les utilisations dans le rsidentiel et le tertiaire.\nPage 27 sur47\nLes lampes vapeur de mercure\nLes lampes vapeur de mercure (aussi appels ballons fluorescents) fonctionnent selon un principe semblable celui des tubes fluorescents, mais la vapeur de mercure est sous une pression leve. Une partie du rayonnement est mis directement par le gaz et une autre par lintermdiaire des poudres fluorescentes.\nCes sources ont une dure de vie importante, mais une efficacit lumineuse limite (40 60 lm/W). Elles sont disponibles dans une gamme de puissance de 50 1000 W, et principalement destines lclairage public extrieur.Du fait de la concurrence des autres sources dcharge (iodures mtalliques et sodium) les lampes vapeur de mercure approchent aujourdhui de lobsolescence. 2 Les lampes aux halognures mtalliques\nLes lampes aux halognures mtalliques utilisent la technologie des lampes dcharge au mercure mais avec des performances amliores provenant de laddition de composs halognes (iodures). Ceux-ci entranent un cycle de rgnration qui permet dobtenir des quantits et qualits de lumire suprieures ce que produirait le mercure seul.\nLefficacit lumineuse des lampes aux halognures mtalliques est de lordre de 80 100 lm/W, pour des gammes de puissance courantes situes entre 250 et 1000 W. De nouvelles lampes de faible puissance sont apparues rcemment (moins de 100 W et jusqu 35 W) principalement destines lclairage daccentuation (vitrines, magasins salles dexposition), qui peuvent laisser supposer une diffusion ultrieure en direction du tertiaire et rsidentiel en complment des sources incandescentes ou halognes.\nLes lampes au sodium haute-pression\nLes lampes vapeur de sodium prsentent une efficacit lumineuse extrmement leve, le maximum tant atteint avec le sodium basse pression (prs de 200 lm/W) pour un rayonnement monochromatique jaune. En accroissant la pression de vapeur, on obtient une trs nette amlioration du rendu de couleur, mais au dtriment de lefficacit lumineuse.\nA haute pression, le maximum defficacit (100 - 120 lm/W) est obtenu pour un IRC de lordre de 20, les lampes dcharge couramment utilises en clairage extrieur ont une\nPage 28 sur47\nefficacit de 90 lm/W pour un IRC de 60, et les nouvelles lampes blanches, un IRC suprieur 70 mais au prix dune efficacit lumineuse qui devient infrieure 60 lm/W. Elles sont en revanche disponibles dans de faibles puissances (moins de 100 W) et peuvent constituer une source de substitution pour lincandescence ou lhalogne mais uniquement pour linstant en usage professionnel.\ncaractristiques techniques de chacune est donn dans le tableau 3.\nPage 29 sur47\nQUELLE LAMPE POUR QUELLE APPLICATION ?\nLe choix de la lampe et des luminaires dpend la fois de lactivit exerce et des dimensions du local clairer.\nLe tableau situ en page suivante offre un rsum de ce qui peut sappliquer pour lclairage en industrie.\nPage 30 sur47\nTableau 9 : Comparaison des lampes et luminaires utiliss en industrie\nPage 31 sur47\nDiffrentes sources dclairage de scurit\nIII.3.1 Lclairage de scurit source centrale\nDans les systmes source centrale, une source unique pour un tablissement alimente en cas de besoin des luminaires de scurit. Linstallation se compose des lments suivants : la source centrale. le tableau de scurit. les canalisations de liaisons. les dispositifs de raccordement et de drivation. les luminaires de scurit : ils doivent avoir des caractristiques en concordance avec la source centrale par laquelle ils sont alimentes. Ces luminaires (pour la source centrale) font lobjet de normes NF EN 60598-2-22 et C 71-802.\nOn distingue galement 2 types de sources : les batteries daccumulateurs. les groupes lectrognes.\nCes sources centrales doivent tre capables dalimenter toutes les lampes dans les conditions les plus dfavorables susceptibles de se prsenter en exploitation, pendant un temps jug ncessaire pour la sortie ou lvacuation des personnes, avec un minimum de 1 heure. Elles peuvent tre utilises comme sources de remplacement si certaines conditions de fiabilit sont remplies (larticle EC 9 du rglement de scurit).\nIII.3.2 Les Blocs Autonomes dEclairage de Scurit : BAES\nUn BAES est un appareil utilisant une ou plusieurs lampes ( incandescence ou fluorescence) et contenant une batterie daccumulateurs. Ces blocs peuvent tre simples ou composs. Un BAES est dit permanent quand il assure un clairage ltat de veille. Il existe 2 types de BAES par rapport leur destination : BAES pour lclairage de balisage, BAES pour lclairage dambiance\nPage 32 sur47\nTableau 10 : Lampes utiliss pour les BAES de balisage et dambiance\nBAES pour lclairage de balisage Incandescence BAES pour lclairage dambiance\nFluorescent de type permanent\nFluorescent de type non permanent (conforme la norme NF C 71-820) Autres sources mais de type SATI1 (conforme la norme NF C 71-820)\nIncandescence Autres sources lumineuses\nPour lclairage de scurit source centrale, la conformit aux normes est atteste par la marque : NF AEAS LSC2.\nEn ce qui concerne les BASE, la conformit aux normes est atteste par la marque : NF AEAS BAES. Cette marque qualit a intgr dans les normes avec un numro dhomologation commenant par T01XXX : o pour les BAES dvacuation, la plaque signaltique porte : BAES/vacuation NF AEAS T01XXX, o BAES dvacuation de type SATI, la plaque signaltique porte :\nBAES/vacuation NF Performance SATI T01XXX, o pour les BAES dambiance, la plaque signaltique porte : BAES/ambiance NF AEAS T01XXX.\nSATI : Systme Automatique des Tests Intgrs LSC : Luminaires pour Source Centrale\nPage 33 sur47\nIII.3.3 La matrise des nergies dans l'clairage : une approche globale\nLefficacit nergtique dune installation dclairage dpend de diffrents facteurs. Le rendement des sources lumineuses qui la composent en est un lment important, mais la performance des autres composants tels que les luminaires et les ballasts, ne doit pas non plus tre nglige.\nDe plus, les composantes dune installation dclairage peuvent tre individuellement performantes sans constituer pour autant une rponse efficace un besoin dclairage. Il faut pour cela que le systme dclairage valorise au mieux les apports de lumire naturelle disponible, quil tienne compte de la nature et de la localisation des tches accomplir (intensit lumineuse, choix entre des sources localises ou gnrales), et quil sadapte aux conditions doccupation des locaux (horloges, dtecteurs de prsence).\nAinsi, la conception ou la rnovation dune installation dclairage dans une perspective damlioration du confort visuel et de matrise des dpenses nergtiques relve dune approche globale qui dbute par lanalyse des besoins dclairage, maximise les apports de lumire naturelle, adapte le nombre et lintensit des sources lumineuses la fonction, optimise lefficacit des diffrents composants du systme, et ventuellement amliore la gestion des apports de lumire artificielle par le biais de systmes de programmation ou de dtection.\nNous prsentons ci-aprs quelques uns des moyens techniques permettant d'amliorer l'efficacit nergtique d'une installation d'clairage.\nPage 34 sur47\nIII.3.4 La gestion des apports de lumire ou lclairage intelligent\nLamlioration des performances nergtiques de lclairage, particulirement dans les secteurs industriel et tertiaire, est lie lintroduction de nouvelles sources lumineuses plus efficientes, mais aussi une meilleure utilisation des sources existantes.\nTrois approches complmentaires permettent datteindre ce rsultat : Optimiser les apports de lumire naturelle pour retarder le recours aux sources artificielles, par la conception architecturale, lamlioration des systmes doccultation des ouvertures, la possibilit de moduler les apports solaires, etc.\nAdapter les puissances lumineuses utilises la quantit de lumire rellement ncessaire, en introduisant des systmes qui permettent de rduire la puissance des sources lumineuses, par exemple, ou en rduisant la puissance des sources centrales au profit de sources localises de moindre puissance.\nRduire les apports de lumire artificielle lorsque loccupation des locaux ne le ncessite pas, en recourant notamment aux horloges et systmes de programmation par zones, aux dtecteurs automatiques de prsence ou aux variateurs crpusculaires,... Dans les secteurs industriel et tertiaire, o une partie de la fonction clairage est dj assure par des sources lumineuses efficientes (fluorescence ou dcharge haute intensit), les conomies dnergie attendre de lintroduction de nouvelles sources sont moins importantes que dans le rsidentiel.\nLes gains enregistrs rcemment sur les tubes fluorescents rectilignes (diminution du diamtre) et la gnralisation des ballasts lectroniques offrent nanmoins des perspectives importantes sur la fluorescence. La systmatisation de dmarches globales de la fonction clairage intgrant apports de lumire naturelle, adaptation aux besoins des utilisateurs et loccupation des locaux, constitue lautre voie prometteuse pour ces deux secteurs.\nPage 35 sur47\nLes luminaires jouent plusieurs rles dans la fonction clairage : support pour lalimentation lectrique et pour la lampe, protection de lutilisateur contre le rayonnement direct, orientation / concentration du flux lumineux produit par la source, et bien entendu, un rle esthtique.\nLes performances de la source lumineuse ou du systme dalimentation ne dterminent pas seules lefficacit dun systme dclairage qui dpend de la quantit de lumire finalement disponible.\nLe luminaire dans lequel est install la source lumineuse participe donc directement lefficacit de lensemble et notamment : la forme de labat-jour qui oriente et rflchit la lumire mise par la source (souvent prvus lorigine pour des ampoules incandescence mais non optimiss pour les LFC, par exemple) la position de lampoule dans le systme dclairage (l'orientation des ampoules dans les lampes poser est peu favorable aux LFC qui diffusent principalement vers le haut). la plus ou moins grande transparence des matriaux utiliss pour diffuser le flux lumineux (verres plus ou moins dpolis, plastiques) qui influe sur la quantit de lumire transmise.\nPour autant, les rendements des luminaires sont peu pris en compte dans les secteurs industriel et tertiaire, et ce critre est a peu prs totalement absent des cahiers des charges des luminaires destination du rsidentiel.\nDes recherches concernant les luminaires dans le rsidentiel ou le tertiaire visent notamment adapter ceux-ci aux contraintes dencombrement poses par les LFC, ou loptimisation des rflecteurs compte tenu de la rpartition spcifique de la lumire. Lindustrie du luminaire tant trs atomise et principalement constitue de PME, la mobilisation des acteurs dans ce secteur sur des questions defficacit nergtique est difficile. On observe nanmoins que des produits nouveaux spcifiquement conus pour les LFC apparaissent sur le march du luminaire destination des entreprises et des collectivits.\nPage 36 sur47\nLes ballasts lectroniques\nLa fonction du ballast est dinitier la dcharge dans un tube fluorescent puis de la stabiliser en limitant le courant qui traverse la lampe. La plupart des ballasts en fonctionnement sont de type lectromagntique, mais lapparition de ballasts lectroniques ( haute frquence) a permis damliorer encore les performances globales de lclairage fluorescent.\nLes ballasts lectroniques fonctionnent trs haute frquence et de ce fait suppriment certains dsagrments observs avec les ballasts lectromagntiques (dlai dallumage,\nbourdonnement, papillotements) et rduisent considrablement le poids des LFC. Mais le principal intrt rside dans la diminution de la consommation spcifique du ballast. Un ballast lectronique a une consommation propre de 4 ou 5 W, contre 10 W pour un ballast lectromagntique, il peut donc induire une diminution de la consommation de la lampe de lordre de 20%. Par ailleurs, la dure de vie des lampes est amliore, de mme que la tenue du flux lumineux dans le temps.\nLintrt des ballasts lectroniques est manifeste pour les LFC qui en sont aujourdhui majoritairement quipes, mais aussi pour les tubes fluorescents rectilignes trs largement rpandus dans les locaux de bureaux ou le grand tertiaire et qui fonctionnent encore essentiellement sur des ballasts lectromagntiques.\nAutre avantage des ballasts lectroniques, ils permettent denvisager la commercialisation de LFC (et plus gnralement dclairage fluorescent) quipes de variateurs de lumire.\nPage 37 sur47\nLe cot de l'clairage.\nIII.4.1 Caractristiques gnrales\nLa consommation dlectricit pour lclairage reprsente une part significative de la consommation dlectricit. En France, elle reprsente environ 11% de la consommation totale dlectricit. Lessentiel de la consommation seffectue dans le tertiaire (commerces, bureaux, tertiaire public, etc.) qui reprsente plus de la moiti de la consommation dlectricit, suivi du secteur rsidentiel.\nCes deux secteurs absorbent les trois quarts de la consommation dlectricit pour lclairage, soit environ 30 TWh. Limportance relative de lclairage par rapport aux autres usages de llectricit est, par ailleurs, variable selon le secteur considr ; trs faible dans lindustrie (moins de 3%), elle atteint 12% dans le rsidentiel et 27% dans le secteur tertiaire.\nEn consquence, lefficacit nergtique de lclairage constitue un enjeu plus ou moins important selon les secteurs considrs. En comparaison dautres usages, les enjeux peuvent sembler limits dans lindustrie, mais plus motivants dans les secteurs rsidentiel et tertiaire.\nLa France se situe dans la moyenne des pays industrialiss pour ce qui concerne la part de llectricit utilise des fins dclairage. Celle-ci volue entre 10 et 20% selon les pays considrs en fonction du dveloppement des usages thermiques de llectricit ou de limportance relative du secteur tertiaire.\nEn moyenne, la part de la consommation totale dlectricit affecte aux usages dclairage est de 17%. Lclairage arrive ainsi en seconde position derrire les moteurs industriels (27%) mais nettement devant la climatisation des immeubles usage commercial/public (10%), le chauffage des locaux rsidentiels (5%) ou la production deau chaude sanitaire (5%).\nPage 38 sur47\nIII.4.2 Matrise des cots dexploitation.\nAfin de rduire les consommations d'nergie pour l'clairage, la Commission europenne a vot une directive visant porter 55 % d'ici 2005 la part de luminaires fluorescents quips d'alimentation lectronique (Directive 2000/55 du 18 septembre 2000). La France a pris, de plus, l'initiative d'introduire l'clairage dans la rglementation thermique (RT 2000).\nQui imaginerait aujourd'hui installer un systme de chauffage sans thermostat ? C'est malheureusement ce qui se passe chaque jour pour l'clairage. Il existe pourtant de nombreuses solutions pour rguler la quantit de lumire fournie, et ainsi concilier confort, conomies d'nergie et souplesse d'utilisation. Ce qui est possible depuis longtemps avec les lampes incandescentes et halognes l'est galement, et avec plus de fonctionnalits, avec les tubes fluorescents et d'autres lampes dcharge.\nAujourd'hui, un projet d'clairage se doit d'intgrer un systme de rgulation de la quantit de lumire fournie. Cette rgulation commence par la simple variation en remplaant les interrupteurs par des boutons - poussoirs. Elle peut aller jusqu' l'automatisation complte de la fonction clairage (dtection de prsence, prise en compte de la lumire naturelle, contrle de niveau d'clairement, scnarios d'ambiances lumineuses enregistrs, programmations dynamiques, etc.), et permettre la gestion complte des ambiances. Cette gestion peut s'intgrer d'autres fonctions de la gestion technique du btiment. Les possibilits sont multiples, adaptes tout type d'installation. 1 La commande manuelle Un bouton poussoir ou une tlcommande joue le rle dinterrupteur et de variateur. Ce simple systme de variation permet dj de raliser 30 % dconomie par rapport une solution avec ballast ferromagntique. 2 La commande automatique Les dtecteurs de prsence permettent dteindre et dallumer les luminaires ou de faire varier automatiquement le niveau dclairement en fonction de loccupation dun local et de rpondre galement certaines attentes en terme de scurit.\nPage 39 sur47\nLes cellules photolectriques maintiennent le niveau dclairement choisi sur une zone en tenant compte des apports en lumire naturelle. On peut ainsi dclencher automatiquement la variation dclairage des luminaires.\nCes systmes peuvent tre combins et aussi doubls par une commande manuelle afin de permettre lutilisateur de reprendre le contrle de la variation de lumire. Cette solution complte peut aboutir 60 % dconomie. 3 La gestion dambiances Les systmes de gestion dambiances (programmateurs ou squenceurs, gestionnaires dambiances) offrent la possibilit denregistrer plusieurs scnarios que lutilisateur peut activer simplement et modifier selon ses besoins. 4 La gestion centralise de la lumire La gestion centralise permet le contrle, la commande et la gestion horaire et calendaire de linstallation dclairage. Elle permet aussi de connatre ltat et les consommations de linstallation dclairage de lensemble du btiment. Elle sintgre ventuellement dans un systme de gestion technique du btiment.\nCette solution complte offre jusqu\n60 % dconomie. Elle aboutit, de plus, une\nrduction des cots dexploitation grce la gestion flexible de lclairage.\nPage 40 sur47\nIII.4.3 Exemple dapplication de rduction des cots pour lclairage de bureaux\nIl est possible dautomatiser la variation de lumire dans les bureaux pour garantir en permanence le juste niveau dclairement sur le plan de travail et profiter des apports en lumire naturelle afin dconomiser lnergie.\nIl est judicieux de prvoir des commandes dabaissement progressif de lclairage si la personne sabsente. Lutilisateur doit toutefois pouvoir intervenir manuellement afin de faire varier les niveaux dclairement selon son activit (travail sur cran, consultation de documents, etc.) et ses propres besoins.\nEviter pour des raisons dconomie de commander lensemble de lclairage dun btiment par une seule cellule photolectrique situe lextrieur car la configuration, lutilisation ou lorientation sont diffrentes.\nLes types de produits retenir sont : Cellule photolectrique + Tlcommandes sans fil ou murales. Associes une cellule de gestion automatique du niveau dclairement en fonction des apports de lumire du jour, les tlcommandes permettent lutilisateur de choisir lambiance lumineuse la plus confortable et la mieux adapte sa performance visuelle, mais aussi de programmer des ambiances lumineuses, de les mmoriser et de les activer dun simple geste. Avec ce systme, plus de gaines ni de fils dans les cloisons : les tlcommandes peuvent se dplacer volont suivant les reconfigurations des bureaux sans engager de lourds travaux. Ainsi la modification de lclairage ne constitue plus un frein aux modifications des espaces bureaux.\nBnfices Economie dnergie jusqu 60 % Confort visuel et bonne ergonomie Souplesse dutilisation Reconfiguration des espaces simplifie\nLes conomies ralises peuvent tre mise en vidence en compltant une fiche de ce type :\nPage 41 sur47\nTableau 11: Estimation globale du cot dclairement dun local\nFiche d'estimation globale du cot d'clairement d'un local\nIdentification du local : PARAMETRES DONNEES DE BASE Niveau d'clairement tenir impos (Lux) Nombre de jours d'allumage par an Nombre d'heures d'allumage par jour (h) Nombre d'heures d'allumage par an Prix de l'lectricit (/kWh) Cot de collecte et de traitement d'une lampe usage () Taux horaire de la main-d'uvre (/h) COUT DE L'INSTALLATION Nombre de luminaires Nombre de lampes par luminaire Nombre de ballasts par luminaire Nombre de starter par luminaire Temps d'installation par luminaires (min) Temps total d'installation (heures) Cot total d'installation () COUT DE L'INVESTISSEMENT INITIAL Cot du luminaire (ballast ferromagntique) () Cot du luminaire (ballast lectronique) () Cot d'une lampe () Cot des lampes par luminaire () Cot du starter (si ballast ferromagnetique) () Investissement par luminaire () Investissement total () COUT DE CONSOMMATION D'ENERGIE Puissance des lampes par luminaires (W) Puissance d'un ballast (W) Puissance totale d'un luminaire (W) Puissance de l'ensemble du local (kW) Consommation annuelle d'un luminaire (kWh) Consommation annuelle du local (kWh) Cot annuel de consommation d'nergie () COUT DE LA MAINTENANCE ET DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES LAMPES USAGEES Nombre de lampes remplacer par an Cot des lampes (et starters) remplacer Temps d'intervention pour le nettoyage des luminaires Temps d'intervention pour le remplacement des lampes Cot annuel de la maintenance () Cot annuel de collecte et de traitement de lampes () Cot annuel d'exploitation () Economie d'nergie par an () Surcot de l'installation () FORMULE SOLUTION 1 choix initial SOLUTION 2 choix conomique\nO P Q=PxO R Ctl S A C F I Tl Tt = Tl x A Ti = S x Tt B(f) B() Z D J M=B+D N = Ti + (M x A) E H K = E + (H x F) L = K x A/1000 U = Q x K/1000 V= U x A W=VxR\nLr Zl = (Z x Lr) + (J x Lr) T Tla X= Zl + (T x S) + (Tla x S) G = Ctl x Lr Y=X+W+G Ec= W1 - W2 Sur = N2 - N1\nRetour sur investissement (ans)\nRe = Sur/(Y1-Y2)\nPage 42 sur47\nLclairage des locaux de travail est soumis de nombreuses rglementations et recommandations, imposant des valeurs limites indispensables respecter ainsi que des mthodes, les dispositions des luminaires et des valeurs dclairement adapts aux diffrentes tches du travailleur afin dorganiser lergonomie des lieux de travail lors de la conception ou la rhabilitation des locaux de travail. Les obligations de lemployeurs, du matre doeuvre et du matre douvrage y sont dfinies de manire prcise.\nAfin dassurer un clairage permettant la scurit et la sant des travailleurs, plusieurs paramtres sont prendre en compte en ne ngligeant pas le facteur humain.\nPour convaincre un employeur de raliser un bon clairage, le facteur cot est un excellent argument. En effet, le cot li lclairage des locaux reprsente 10% de la facture lectrique. De plus, une installation dclairage bien pense peut contribuer la rentabilit dune activit par des gains financiers par une rflexion sur les cots dexploitation et de maintenance, des gains de productivit, des gains sociaux et environnementaux.\nDans loptique de cette rflexion sur les cots, la Communaut Europenne a mis et continue mettre en place des projets tels le projet Greenlight qui vise, entre autre, au remplacement des ballasts ferromagntiques par des ballasts lectroniques ou encore des projets daccompagnement des professionnels dans la recherche du meilleur compromis pour le futur.\nPage 43 sur47\nRglement de scurit contre les risques dincendie et de panique dans les ERP\n(Etablissements Recevant du Public). Code du Travail Code de construction et de lhabitation Directive du conseil 92/58/CEE du 24 juin 1992 : prescriptions minimales pour la\nsignalisation de scurit et de la sant au travail. Dcrets : Dcrets Dcret n 83-721 du 2 aot 1983 Intituls Compltant le Code du Travail en ce qui concerne l'clairage des lieux de Travail, et destin aux chefs d'entreprises.\nDcret n 83-722 du 2 aot 1983\nCompltant le Code du Travail et fixant les rgles relatives l'clairage des lieux de travail auxquelles doivent se conformer les matres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'amnagement de btiments destins l'exercice d'une activit industrielle, commerciale ou agricole.\nDcret n88-1056 du 14 novembre 1988\nConcernant la protection des travailleurs dans les tablissements qui mettent en uvre des courants lectriques.\nArrts Arrts Arrt du 23 octobre 1984 Intituls Relatif aux relevs photomtriques sur les lieux de travail et aux conditions d'agrment des personnes et organismes pouvant procder ces contrles.\nPage 44 sur47\nArrt du 20 dcembre 1988 modifi\nDtermine la priodicit, lobjet et ltendue des vrifications rglementaires des installations lectriques.\nArrt du 4 novembre 1993\nSignalisation de scurit.\nArrt du 10 novembre 1976 modifi\nLes circuits et les installations de scurit.\nCirculaires Circulaires Circulaire du 11 avril 1984 Intituls Relative aux commentaires techniques des dcrets n 83721 et 83-722 du 2 aot 1983 relatifs l'clairage des lieux de travail. Lettre-circulaire DRT n 90/11 du 28 juin 1990 Relative l'clairage naturel et la vue vers l'extrieur.\nCirculaire DRT n2003-07 du 2 avril 2003\nRelative lapplication de larrt du 26 fvrier 2003.\nNormes Normes NF X 35-103 Intituls Principe dergonomie visuelle applicable lclairage des lieux de travail.\nTermes de base et critres pour les spcifications des exigences en clairage.\nEclairage des lieux de travail (dtail toutes les recommandations dclairage de tous les types de lieux de travail).\nNF C 71-110 et NF C 71-111\nTemprature limite acceptable des luminaires\nPage 45 sur47\nNF C 71-121\nMthode simplifie de prdtermination des clairements des espaces clos et classification correspondantes les luminaires.\nAptitude la fonction des blocs autonomes dclairage de scurit, dvacuation des ERP et ERT soumis rglementation.\nNF C 63-800\nDispositif pour la mise en service automatique de lclairage de scurit.\nSystme de tests automatiques pour appareil dclairage de scurit.\nRgles particulires, luminaires pour clairage de secours.\nSupports papiers 1. Aide mmoire juridique TJ 13, clairage des locaux de travail, INRS, mars 2000 2. Conception des lieux de travail obligations des matres douvrages ED 773 INRS 1996 3. Les guides pratique clairage de scurit, J3E, octobre 1997 4. Fiches de mesures et dclairage dun poste de travail, n27 5. Fiches dclairage dun local, n17 6. Fiche pratique de scurit (INRS), clairage artificiel au poste de travail, B. VANDEVYVER 7. Fiche pratique de scurit (INRS), clairage naturel, B. VANDEVYVER, C. TERRIER 8. Prvention des risques professionnels, INRS, mai 1991 9. Recommandations relatives lclairage intrieur des lieux de travail, association franaise de lclairage (afe), octobre 1993\nPage 46 sur47\nSites Internet www.legifrance.gouv.fr : rglementation (directives, dcrets, arrts, circulaires) sur les\nclairages des locaux de travail http://www.aimt67.org/dossier/eclairage.html : clairage des lieux de travail http://www.travail.gouv.fr http://www.adminet.com http://www.franceincendie.fr http://www.feder-eclairage.fr www.ademe.fr www.miltimedia.com/afelux www.inrs.fr http://vectexte.free.fr www.afe.fr\nPage 47 sur47