Program Funkcjonalno-Użytkowy. Budowy Przedszkola w Ropczycach-Witkowicach - PDF\nProgram Funkcjonalno-Użytkowy. Budowy Przedszkola w Ropczycach-Witkowicach\nDownload "Program Funkcjonalno-Użytkowy. Budowy Przedszkola w Ropczycach-Witkowicach"\n1 Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ Budowy Przedszkola w Ropczycach-Witkowicach Spis zawartości: 1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: 1. PROJEKT a) Grupy robót 71.2, 71.3, 71.4 b) Klasy robót 71.22, 71.32, c) Kategorie robót Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 2. ROBOTY BUDOWLANE a) Grupy robót 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 b) Klasy robót 45.10, 45.20, 45.30, c) Kategorie robót Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych, Roboty instalacyjne w budynkach, Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych ADRES INWESTYCJI: ROPCZYCE, UL. SZKOLNA dz. nr 1682, obręb Ropczyce - Pietrzejowa INWESTOR: GMINA ROPCZYCE Ropczyce, ul. Krisego 1\n2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia: 1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: 1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 2.2. Wymagania szczegółowe CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Informacje ogólne 2. Wykaz najważniejszych, ogólnobudowlanych przepisów prawnych do stosowania przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wykaz ważniejszych norm, według których należy wykonać przedmiot zamówienia. 3. Załączniki: zał. Nr 1 - Kopia mapy zasadniczej zał. Nr 2 Kopia decyzji o warunkach zabudowy zał. Nr 3a Warunki techniczne dostawy gazu zał. Nr 3b - Warunki techniczne dostawy prądu zał. Nr 3c - Warunki techniczne odbioru ścieków i dostawy wody zał. Nr 5 Oświadczenie gminy o dysponowaniu terenem na cele budowlane zał. Nr 6 Wypis i wyrys z ewidencji gruntów zał. Nr 7 Kopia uprawnień architekta zał. Nr 8 Kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów\n3 Podstawa opracowania: CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Program funkcjonalno-użytkowy wykonano w oparciu o: a) Zlecenie Inwestora b) Wytyczne i materiały do projektowania przekazane przez Inwestora c) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500 d) Polskie Normy i przepisy budowlane. 1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedszkola w Ropczycach Witkowicach na działce nr 1682, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z ww. projektami, w wyniku których ma powstać nowy budynek przedszkola. W ramach zmówienia należy wykonać również zagospodarowanie terenu wokół budynku. 1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia: W budynku przedszkola należy zapewnić powierzchnię użytkową o wielkości 574 m² na jednej kondygnacji w tym powierzchnię komunikacyjną oraz powierzchnie pomieszczeń sanitarno-higienicznych i technicznych, związanych z techniczną obsługą funkcjonowania obiektu w zakresie spełniającym wymagania przepisów. Liczba pracowników wyniesie 10 osób. Liczba dzieci to 3 oddziały po 25 dzieci. Jednocześnie przebywających w budynku osób, razem z rodzicami odprowadzającymi może być 110 osób. Budynek ma powstać na działce nr 1682 w Ropczycach na terenie oznaczonym literami A, B, C, D, na załączonej kopii mapy w skali 1:500 (Załącznik Nr 1). Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem wyniesie1500 m2. Dla pracowników i interesantów mają być zapewnione miejsca postojowe w ilości minimum 10szt. Do budynku muszą być wykonane przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, gazu oraz prądu, rozwiązanie odprowadzenia wód opadowych, a także dojścia utwardzone. Zakres zadań będących przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie: 1. Rozbiórkę oraz przeniesienie w inne miejsce kolidującego z planowaną inwestycją przyłącza wodociągowego zasilającego Szkołę Podstawową nr Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: a) Wykonanie badań gruntowo-wodnych i uwarunkowania posadowienia obiektu, w zakresie wymaganym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nr126,poz.893) b) Wykonanie projektu budowlanego łącznie z projektem zagospodarowania terenu wraz z\n4 wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, c) Uzyskanie, w imieniu Inwestora, prawomocnego pozwolenia na budowę. 3. Wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich branżach. 4. Wykonanie innych dokumentacji niezbędnych do realizacji robót budowlanych. 5. Budowy przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu: a) Wykonanie zaprojektowanego budynku przedszkola, b) Budowy infrastruktury technicznej dla nowego przedszkola: - przyłącza wody i sieć wodociągowa ppoż., - przyłącza kanalizacji sanitarnej, - rozwiązania odprowadzenia wód deszczowych z budynku - oświetlenia budynku c) W ramach zagospodarowania terenu należy wykonać następujące elementy: - drogi wewnętrzne i place podjazdowe dla samochodów straży pożarnej oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych - chodnik, opaski wokół budynku i tarasy utwardzone 6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania. Uwaga: W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać (także uaktualnić lub zweryfikować w zależności od potrzeb) wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. W ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawa Prawo budowlane Wykonawca przygotuje Zamawiającemu niezbędne dokumenty do wystąpienia o decyzje administracyjną o dopuszczeniu obiektu do użytkowania. Podane rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne należy traktować jako propozycje, które nie ograniczają możliwości innych rozwiązań po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiającego. 1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: Urbanistyczno-budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określi decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Ropczyc, wraz z dołączonym załącznikiem graficznym w skali 1:1000 oraz analizą urbanistyczną. Frontowa ściana budynku nie może przekroczyć linii zabudowy od ul. Szkolnej. Wjazd drogowy na działkę zarówno w okresie budowy jak również funkcjonowania przedszkola możliwy jest od ul. Szkolnej (wjazd istniejący). Działka budowlana przeznaczona pod budowę przedszkola wymaga następującego przygotowania: - niwelacji terenu (ok. 0,5 1 m różnicy pomiędzy końcami terenu inwestycji), - rozbiórki oraz przełożenia kolidującego z projektowanym budynkiem przyłączem wody do Szkoły, - wykonania na czas budowy ogrodzenia oraz zaplecza placu budowy. Zgody gestorów mediów i warunki podłączenia obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i układu drogowego określają załączniki Nr 3a, 3b, 3c. Stan istniejący: Teren działki przeznaczonej pod budowę przedszkola znajduje się przy ul. Szkolnej w Ropczycach Witkowicach na działce nr 1682 obręb Ropczyce - Pietrzejowa, która jest własnością gminy i znajduje się w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 6 w\n5 Ropczycach- Witkowicach. Teren opracowania przedszkola stanowi południowy fragment ww. działki. Od strony południowej znajduje się wjazd na działkę z drogi gminnej (ul. Szkolna działka nr 1683). Od strony zachodniej teren opracowania sąsiaduje z rzeką Wielopolką, od strony wschodniej z budynkiem Szkoły a od strony północnej z boiskami szkolnymi. Na terenie działki znajdują się następujące obiekty: - Budynek istniejącej Szkoły Podstawowej nr 6 znajduje się we wschodniej części działki. Budynek szkoły wyposażony jest w przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, gazowe, elektryczne i teletechniczne, - Teren działki jest ogrodzony siatką i stanowi przestrzeń rekreacyjną porośniętą trawą. Na północ od projektowanego przedszkola znajduje się boisko asfaltowe. Na wschód od projektowanego przedszkola znajduje się utwardzona wewnętrzna droga dojazdowa do szkoły. Podane w programie funkcjonalno - użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań. 1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: Nowo zaprojektowany budynek przedszkola powinien być usytuowany wzdłuż ulicy Szkolnej w południowej części przedmiotowej działki. Zadaniem każdego z uczestników jest zaproponowanie własnego autorskiego projektu, który wzbogacałby oraz zaspakajałby potrzeby działania dzieci w różnych obszarach aktywności, dawał szanse rozwoju i zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym oraz sprzyjał integracyjnemu charakterowi budynku przedszkola. Projektem tym objęte zostanie zagospodarowanie całej działki przedszkola, przy następujących uwarunkowaniach wymaganych przez inwestora: a) Przedszkole w zabudowie parterowej, bez podpiwniczenia, b) Wejście do budynku powinno być przystosowane do korzystania zarówno przez zdrowych, jak i przez niepełnosprawnych - szerokie, z łagodnym zjazdem dla wózków dziecięcych i inwalidzkich, c) Rozwiązania architektury winny uwzględniać skalę i potrzeby dziecka, d) Należy przewidzieć sale zajęć dla każdego oddziału wraz z wydzielonymi pomieszczeniami lub strefami: - miejsce ze stolikami do konsumpcji posiłków, - łazienka i WC dostosowane również dla dziecka niepełnosprawnego, - pomieszczenie ze schowkiem na leżaki i zabawki, e) Każdy zespół powinien być zróżnicowany kolorystycznie (kolorystyka stonowana), aby ułatwić dzieciom orientację w przestrzeni, sale duże, przestronne z dobrą wentylacją i nasłonecznieniem, f) Szatnia wspólna dla wszystkich oddziałów z wydzielonymi boksami powinna uwzględniać miejsce dla rodziców pomagających dzieciom w ubieraniu oraz miejsce do ubierania się dla dzieci na wózkach, g) W rejonie szatni należy przewidzieć WC dostępny od strony holu głównego (męski, damski, dla niepełnosprawnych), h) Należy przewidzieć pokój dla personelu pedagogicznego z szatnią i wydzielonym pokojem dyrektora, i) Pomieszczenia kuchenne należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi technologicznymi\n6 zakładając, że posiłki będą rozwożone do poszczególnych sal oddziałów, j) Niezbędne jest zaprojektowanie sali wielofunkcyjnej przeznaczonej na zajęcia rytmiki i występy dzieci oraz do ćwiczeń gimnastycznych, k) W ramach części technicznej przewidzieć należy miejsce na ustawienie pralki automatycznej, podręczny warsztat konserwatorski, magazyn mebli i magazyn sprzętu terenowego (może być w kotłowni), l) Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne budynku powinno być dostosowane do potrzeb dzieci, kształtując w nich poczucie piękna, estetyki i bezpieczeństwa, ł) Materiały wykończeniowe winny być bezpieczne dla dzieci i odporne na zniszczenie, m) Należy przewidzieć miejsca na obsadzenie zieleni otaczającej obszar terenu przedszkolnego, o) W ramach zagospodarowania terenu należy przewidzieć miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz wjazd drogą wewnętrzną przystosowaną dla samochodów straży pożarnej. Projekt obejmował będzie również projekt dróg i chodników i wyposażenia stałego pomieszczeń. 1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: Zagospodarowanie terenu Nowoprojektowane przedszkole znajdować się będzie w południowej części przedmiotowej działki. Teren przedszkola, na którym mogą znajdować się dzieci w drugim etapie (poza obecnym opracowaniem) zostanie ogrodzony siatką powlekaną, na słupkach, kotwionych w stopach betonowych. Od północy przy drodze wewnętrznej zlokalizowana będzie strefa wejściowa do budynku przedszkola wraz z parkingami dla pracowników i rodziców. Należy wykorzystać istniejący wjazd na teren działki prowadzący do Szkoły Podstawowej. Na północ od nowoprojektowanego przedszkola znajdować się będzie plac dostaw wraz z ogrodzonym i zadaszonym kontenerem na odpadki. Kontener może znajdować się w odległości minimum 10m od najbliższego okna. Na południe, wschód i zachód od nowoprojektowanego przedszkola znajdować się będą taras rekreacyjny o powierzchni nieutwardzonej. Projekt nie ingeruje w ukształtowanie terenu północnej części działki. Teren wokół budynku zostanie wykorzystany jako przestrzeń rekreacyjna dla przedszkola. Bilans powierzchni terenu: Powierzchnia zabudowy 607,5 m 2 Powierzchnia utwardzona chodniki, przejazdy, parkingi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 300 m 2, Powierzchnia utwardzona drogi o nawierzchni asfaltowej 50 m 2 Zieleń niska (trawnik) 550 m 2 Łącznie teren objęty zadaniem inwestycyjnym 1500 m 2 Drogi dojazdowe, place manewrowe, ciągi piesze. W północnej części terenu przewiduje się 10 miejsc postojowych, wraz z dwukierunkową drogą dojazdową, oddzielonych ogrodzeniem od terenu przedszkola gdzie będą znajdować się dzieci. Miejsca postojowe znajdować się będą w odległości co najmniej 10 m od okien pomieszczeń, w których znajdować się będą dzieci. Dodatkową izolację od strony północnej i wschodniej stanowić będą szpalery żywopłotów zimozielonych (poza obecnym opracowaniem), oddzielające place rekreacyjne dla dzieci od przestrzeni ogólnodostępnych.\n7 Droga dojazdowa przyłączona od południa do drogi gminnej z istniejącym wjazdem. Plac dostaw dla nowego przedszkola dostępny z nowoprojektowanej dwukierunkowej drogi wewnętrznej znajdującej się na północ od budynku. Ciągi komunikacyjne dla pieszych znajdować się będą przy drogach dojazdowych, od wschodu oraz od południa od drogi gminnej. Nawierzchnie: placu dostaw, chodników, miejsc postojowych w granicach opracowania, utwardzone betonową kostką brukową na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego. Nawierzchnia drogi dojazdowej łączącej miejsca postojowe z drogą gminną z asfaltu. Przyłącz wodociągowy Przyłącz wody (w tym zaopatrzenie w wodę do celów p.poż.) powinien zostać wykonany zgodnie z zapewnieniami dostawy wody i technicznymi warunkami przyłączenia jakie zostały wydane przez PUK Sp. z o.o. (znak DWK-503/38/2009 załącznik 3a). Sposób podłączenia zaproponowany na załączonym rysunku planu zagospodarowania terenu jest wstępnym założeniem Zamawiającego. Przyłącz kanalizacji deszczowej Wody deszczowe z wpustów ulicznych i rur spustowych winny być odprowadzane przyłączami kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej. Ścieki deszczowe powinny być odprowadzone zgodnie z zapewnieniami odbioru ścieków i technicznymi warunkami przyłączenia wydawanymi przez właściciela sieci tj. Szkołę Podstawową nr 6. Sposób podłączenia zaproponowany na załączonym rysunku planu zagospodarowania terenu jest wstępnym założeniem Zamawiającego. Przyłącz kanalizacji sanitarnej Ścieki sanitarne powinny być odprowadzone do komunalnej kanalizacji sanitarnej zgodnie z zapewnieniami odbioru ścieków i technicznymi warunkami przyłączenia wydawanymi przez PUK Sp. z o.o. (znak DWK-503/38/2009 załącznik 3a). Sposób podłączenia zaproponowany na załączonym rysunku planu zagospodarowania terenu jest wstępnym założeniem Zamawiającego. Przyłącz gazu Przyłącze gazu powinno zostać wykonane zgodnie z zapewnieniami i technicznymi warunkami przyłączenia wydawanymi przez Karpacką Spółkę Gazownictwa (znak 349/O/WP1/23/09 załącznik 3c). Sposób podłączenia zaproponowany na załączonym rysunku planu zagospodarowania terenu jest wstępnym założeniem Zamawiającego. Przyłącz elektroenergetyczny Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza elektroenergetyczny SN objęte innym opracowaniem i zostaną wykonane zgodnie z zapewnieniami dostawy wydawanymi przez PGE Dystrybucja Rzeszów (znak RDE11/ZP/229/ załącznik 3d). Sposób podłączenia zaproponowany na załączonym rysunku planu zagospodarowania terenu jest wstępnym założeniem Zamawiającego. Instalacja oświetlenia terenu.\n8 Oświetlenie zewnętrzne należy wykonać: - wokół budynku przedszkola na ścianach zewnętrznych co ok. 15 m, Sterowanie oświetleniem za pomocą czujnika zmierzchowego. Zapotrzebowanie na media dla przedszkola: - zapotrzebowanie wody 6,5 m3/dobę+ woda na cele ppoż., - odprowadzenie ścieków sanitarnych 6,5 m3/dobę, - odprowadzenie ścieków deszczowych 15 l / s, - zapotrzebowanie energii elektrycznej 30 kw, - zapotrzebowanie na moc cieplną dla kotłowni. 40 kw Pozostałe elementy projektu zagospodarowania terenu: - W zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić: schody, pochylnie, śmietnik - Rozwiązania projektowe zagospodarowania terenu powinny uwzględniać zachowanie zieleni istniejącej. Uwagi ogólne - Od przyjętych wymiarów powierzchni utwardzonych dopuszcza się uzasadnione odstępstwa w granicach ±10%; - Do przyjętych wymiarów powierzchni zieleni rekreacyjnej i izolacyjnej dopuszcza się uzasadnione odstępstwa w granicach ±10%; - Dla terenu objętego zamówieniem obowiązuje Decyzja o warunkach zabudowy, której postanowienia należy uwzględnić; Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów powierzchni są założeniem przyjętym przez projektantów. W przypadku ich przekroczenia wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego Konstrukcja. Konstrukcja główna budynku - stalowa z cienkościennych profili ocynkowanych obudowanych od zewnątrz płytą wiórowo-cementową a od środka płytą gipsowo-kartonową. Konstrukcja dachu również stalowa z wiązarów kratowych opartych na ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych podłużnych. Budynek jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony bez stropów i schodów. Ściany wewnętrzne nośne oraz działowe z cienkościennych profili ocynkowanych obudowanych płytą gipsowo-kartonową. Wypełnienie szkieletu konstrukcyjnego stanowi wełna mineralna rozprężna Instalacje wewnętrzne. a) woda zimna b) ciepła woda użytkowa z cyrkulacją ze zbiornikiem buforowym c) kanalizacja sanitarna d) centralne ogrzewanie grzejnikowe gazowe z kotłem kondensacyjnym jednofunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania e) wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperator) f) instalacje elektryczne: oświetlenia, gniazd wtykowych, odgromowa\n9 g) instalacja teletechniczna i multimedialna h) system monitoringu i sygnalizacji napadu Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu. Budynek niski (N) do 10 m wysokości, zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZLII o klasie odporności pożarowej D. Nowoprojektowane przedszkole wraz z kotłownią stanowi jedną strefę pożarową. Odległość od budynków sąsiadujących i granicy działki prawidłowe. Parametry pożarowe występujących substancji palnych Wszystkie materiały użyte do wykończenia budynku maja być nie rozprzestrzeniające ognia, a główne materiały konstrukcyjne niepalne. Klasa odporności ogniowej elementów budynku. -główna konstrukcja nośna R 30 -ściana zewnętrzna EI 30 -ściana zewnętrzna granicząca z kotłownią EI 60 -konstrukcja i przekrycie dachu bez wymagań Przewidywane gęstość obciążenia ogniowego. Nie określa się. Przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach. Łącznie w jednym momencie - max 90 osób na pobyt stały + w godzinach przyprowadzania/odbierania dzieci falowo 20 rodziców. Drogi ewakuacyjne. Długości przejść i dojść ewakuacyjnych winny być zachowane. Ocena zagrożeniem wybuchem. Nie występuje zagrożenie wybuchem. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) i przeszkodowe. Natężenie oświetlenia 0,5lux, ciągłość pracy 3h. Szerokości przejść ewakuacyjnych zgodne co do ilości ludzi mogących przebywać w budynku nie mniejsze niż 1,4m. Instalacja hydrantowa. Hydranty zewnętrzne fi80 (minimum 2 szt.), hydranty wewnętrzne fi25. Instalacje: tryskaczowa, SAP, DSO i urządzenia oddymiające. Nie wymaga się.\n10 Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. 2kg środka gaśniczego na każde 100m2 obiektu. Oznakowanie lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego zgodne z PN. Oznakowanie p-poż, wyłącznik prądu. Główny wyłącznik prądu przewidzieć w holu przy głównym wejściu do budynku. Drogi pożarowe. Dłuższy bok budynku nie przekracza 60 m, w związku z czym wystarczy jedna droga pożarowa zlokalizowana wzdłuż krótszego boku budynku. Będzie nią ulica wewnętrzna obsługująca całą działkę o szer. 5m Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe. Powierzchnia zabudowy 607,5 m2 Powierzchnia użytkowa 574 m2 Kubatura brutto 3037 m3 Ilość kondygnacji 1 Wysokość max. 10 m Zestawienie powierzchni netto budynku m2 Sala zajęć ruchowych 64,9 Pomieszczenie gospodarcze 4,8 Pokój nauczycielski 17,7 Pokój dyrektora 17,7 Wc męski 5,7 Wc damski 3,1 Wc niepełnosprawny 4,6 Wiatrołap 8,2\n11 Szatnia 35,6 Kotłownia 8 Magazyn bielizny czystej 8,3 Umywalnia 12 Kuchnia 22,22 Urządzenia chłodnicze 2,21 Magazyn żywności suchej 2,12 Pomieszczenie do dezynfekcji jaj 1,73 Wc 2,31 Korytarz 9,65 Pomieszczenie socjalne 7,82 Magazyn warzyw 2,86 Magazyn dobowy 3,98 Sala III 64 Pomieszczenie na leżaki 4,8 Zespół sanitarny 15,2 Sala II 64 Pomieszczenie na leżaki 4,8 Zespół sanitarny 15,2 Zespół sanitarny 15,2 Sala I 64 Pomieszczenie na leżaki 4,8 Korytarz 76,64 Razem powierzchnia netto: 574,14\n12 Powierzchnia użytkowa 469,44m2 W tym: Powierzchnia użytkowa podstawowa 292,3m2 Powierzchnia użytkowa pomocnicza 177,14m2 Powierzchnia usługowa 10,21m2 Powierzchnia ruchu 94,49m2 Powierzchnia użytkowa razem: 574,14m2 Kubatura: Powierzchnia zabudowy 607,5 m 2 Uwagi ogólne 3340m3 - Od przyjętych powierzchni pomieszczeń dopuszcza się uzasadnione odstępstwa w granicach ±10%, a dla całego budynku ±5%. 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewniać użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewniać sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. Zamawiający wymaga, aby koszt realizacji 1m² powierzchni użytkowej budynku nie przewyższał kwoty 3 000,00 zł. brutto. Budynek ma być elementem promocji i prestiżu gminy. Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją obiektu, oznaczoną literami A,B,C,D na kopii mapy zasadniczej stanowiącej załącznik Nr 1. Działka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy od ulicy Szkolnej, na działce jest energia elektryczna i woda (w budynku szkoły). Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: - organizacji robót budowlanych, - zabezpieczenia interesów osób trzecich,\n13 - ochrony środowiska, - warunków bezpieczeństwa pracy, - warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, - zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, - zabezpieczenia chodników i jezdni ul. Szkolnej od następstw związanych z budową. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają wykonawcę. Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 10t. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: - rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, - stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych - wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową. Kontrola będzie między innymi dotyczyć: szalunków, zbrojenia konstrukcji, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, pielęgnacji betonu, poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń. - sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji, Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:\n14 - użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, - jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, - prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, - poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych, zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze, których będą dokonywane kolejne płatności, tj.: - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, - fundamenty i stan zero, - pierwsza kondygnacja w stanie surowym z konstrukcja dachową - dach i pokrycie dachowe, stolarka okienna - elewacja zewnętrzna, - poszczególne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania, - montaż urządzeń i przyborów właściwych dla danego rodzaju instalacji, - tynki, okładziny, glazury i malowanie, podłogi, drzwi wewnętrzne - przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne, - roboty drogowe i parkingi, Płatność za elementy rozliczeniowe obiektu będzie obejmowała również zapłatę za wykonanie rysunków wykonawczych, związanych z realizacją robót objętych elementem rozliczeniowym. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy Wymagania szczegółowe W odniesieniu do przygotowania terenu budowy Zamawiający wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do stałego zabudowania lub usytuowania obiektów placu budowy zdjął warstwę humusu, spryzmował go i użył do\n15 późniejszego urządzenia zieleni. Ziemia z wykopów fundamentalnych winna być wykorzystana na terenie działki budowlanej do nowego ukształtowania terenu. Istniejące przyłącze energetyczne i wodociągowe z odrębnym opomiarowaniem (podliczniki) w szkole może być wykorzystane na potrzeby budowy. W odniesieniu do architektury Budynek przedszkola formą i rozwiązaniami powinien nawiązywać do najbardziej wartościowej architektury miejscowej oraz do budynku szkoły. Wysokość budynku nie powinna przekraczać 10 m i jednej kondygnacji. Dach czterospadowy o nachyleniu do 30 0 Elewacja frontowa budynku ma być od strony boiska szkolnego tj. od strony północnej. Kolory fasad pastelowe i ciepłe. Wejście główne do budynku powinno być zadaszone i posiadać tzw. wiatrołap. Budynek ma być przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Przedszkole 3-oddziałowe, każdy z oddziałów po dzieci, w sumie 75 dzieci w całym przedszkolu. 1 oddział dla 6-latków i 2 oddziały przeznaczone dla 2½, 3, 4 i 5-latków. Budynek parterowy i niepodpiwniczony o wymiarach w zewnętrznych osiach konstrukcyjnych 13,5 x 45 m, podzielony jest na trzy trakty, które są przystosowane do wykorzystania przez różnych użytkowników. a) Trakt południowy - sale dla dzieci z własnymi pomieszczeniami technicznymi i toaletami. Doświetlony od południa dużymi przeszkleniami b) Trakt środkowy stanowi część komunikacyjną łącząc trakty południowy i północny. c) Trakt północny (techniczny) to przede wszystkim zaplecze socjalne, magazynowe administracyjne i kuchenne, szatnia, pokoje nauczycieli oraz sala rekreacyjna dla dzieci. Każdy trakt doświetlony jest oknami. Wysokość pomieszczeń do sufitu - minimum 3,0 m. Oddziały przedszkola zaprojektowane będą jako niezależne zespoły, połączone traktem środkowym tworząc uporządkowaną całość. Wejście do budynku z drogi wewnętrznej od strony północnej. W holu wejściowym znajdują się poczekalnia dla rodziców. Z holu zapewniony dostęp bezpośrednio do szatni dla dzieci oraz do traktu środkowego, powiązanego funkcjonalnie ze wszystkimi działami przedszkola. Sanitariaty ogólnodostępne znajdują się w trakcie północnym dostępne z holu. Obiekt w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych Zwarta zabudowa, duże przeszklenia od strony południowej, oraz ich zminimalizowanie od strony północnej wpływają korzystnie na bilans energetyczny budynku. a) Zespół pomieszczeń dla dzieci To 3 oddziały dla dzieci oraz sala gimnastyczno-rekreacyjna. W każdym z 3 oddziałów przewiduje się 25 dzieci. Każdy z oddziałów składa się z sali zajęć, pomieszczenia na leżaki, zespołu sanitarnego (także dla niepełnosprawnych), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny\n16 odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U nr 75, poz. 690). Zespoły sanitarne w oddziałach dla przedszkolaków projektowane oddzielnie dla każdego oddziału. Zespoły sanitarne są bezpośrednio dostępne z sal zajęć. Istnieje możliwość wglądu z sali do pomieszczeń sanitarnych przez otwór szklony o charakterze naświetla w ścianie dzielącej pomieszczenia. W zespołach przewidziano: - minimum 3 miski ustępowe o zmniejszonych wymiarach (w tym jedna dla dziecka niepełnosprawnego) - minimum 3 umywalki o zmniejszonych wymiarach - 1 natrysk Miski ustępowe obudowane ściankami do wysokości 1,30m. Kabiny zamykane drzwiczkami dwuskrzydłowymi wahadłowymi o wysokości umożliwiającej wgląd personelu opiekuńczego. Natrysk zbudowany z płytkiej miski, umieszczonej na wys. 45cm nad posadzką i baterii natryskowej z ruchomym sitkiem. Wysokość zawieszenia umywalek zależna od przewidzianego wzrostu dzieci w poszczególnych oddziałach wiekowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U nr 75, poz. 690) b) Część administracyjna W skład pomieszczeń administracyjnych wchodzą: - pomieszczenie dyrektora - pomieszczenie dla nauczycieli wyposażone w umywalkę c) Pomieszczenia kuchenne Zlokalizowane w północnym trakcie z dostępem do strefy dostaw. Strefa brudna oddzielona od strefy czystej drzwiami w korytarzu. W skład pomieszczeń żywienia wchodzą: - korytarz gospodarczy - magazyn warzyw - magazyn - kuchnia wyposażenie: patelnia uchylna 1szt., kocioł warzelny 1szt., płyta elektryczna sześciopalnikowa 1szt., piec konwekcyjny 1szt, zlewozmywak 3 szt., lampa do naświetlania jajek 1szt., lodówki 3 szt., zamrażarka 1szt. - zmywalnia - obieralnia warzyw i wybijalnia jaj - schowek - szatnia personelu kuchennego - WC personelu kuchennego Projekt technologii kuchni wykonać należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze ( Dz. U. nr. 104/2004 poz ),Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. ( Dz. U. Nr.8/2002 poz. 70 ),Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. W sprawie\n17 ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr. 169/2003 poz ) d) Część gospodarczo - techniczna Pomieszczenia techniczne i magazynowe, kotłownię, magazyn czystej bielizny oraz kuchnię z całym zapleczem należy zlokalizować w północnym trakcie budynku z dostępem do strefy dostaw. e) Komunikacja i pomieszczenia dodatkowe Korytarz oraz szatnia - jedna szatnia dla wszystkich przedszkolaków, doświetlona światłem dziennym, wyposażona w 76 szafek. Szatnia połączona z holem wejściowym, udostępniona dla rodziców. Szatnie przedszkolaków zlokalizowana w trakcie północnym budynku i zorganizowano je tak, by szatnia działała jako pomieszczenie przechodnie, czyli przychodzące do przedszkola dzieci zostają do niej odprowadzone przez rodziców, skąd po zdjęciu nakryć wierzchnich i zmianie obuwia na czyste podążają samodzielnie lub są przez swoich opiekunów kierowane do poszczególnych oddziałów nie przechodząc przez komunikację, którą poruszały się w obuwiu brudnym. f) Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy Obiekt swoją architekturą ma dostosowywać się od istniejących i projektowanych w pobliżu budynków. Dach i proste geometryczne kształty nawiązują do istniejącej obok szkoły i spajają oba obiekty w jedną całość. Podziały okienne, oraz prostokątne geometryczne bryły mają za zadanie wpływać na wyobraźnię dziecka, przypominając mu układankę z klocków. Także kolorystyka budynku czyli jasne płaszczyzny, oraz miejscami kolorowe szkło sprzyja pełnionej przez obiekt funkcji przedszkola. W odniesieniu do konstrukcji Fundamenty żelbetowe wylewane bezpośredni (ławy, stopy, ściany) z betonu B25. Izolację stóp, ścian i ław fundamentowych wykonać jako powierzchniową, pionową poprzez posmarowanie 2-krotnie środkiem np. DEITERMAN SUPERFLEX 10. Pomiędzy betonowymi ścianami fundamentowymi a ścianami parteru wykonać izolację poziomą z folii PE 0,3mm np. firmy EKOMAX lub pasków papy termozgrzewalnej. W pomieszczeniach sanitarnych izolacja z folii płynnej np. z wodoszczelnej elastycznej warstwy ochronnej np. PCI LASTOGUM. Zaleca się zastosowanie prefabrykowanej konstrukcji stalowej budynku zabezpieczonej warstwa ocynku Przykładowy układ warstw przegród: a) ściana zewnętrzna tynk mineralny malowany farbą silikatową, styropian EPS70 gr. 10cm klejony i kołkowany, płyta cementowo-wiórowa gr. 12mm, szkielet stalowy cienkościenny, wełna mineralna gr. 15cm, paraizolacja 2x, płyta gips-karton.gkf 12,5mm malowana farbą akrylową b) ściana wewnętrzna - szkielet stalowy cienkościenny, wełna mineralna gr. 10cm, z obłożeniem obustronnym płytą gips-karton. 12,5mm malowana farbą akrylowa\n18 c) podłoga wykładzina dywanowa lub PCV lub płytki ceramiczne, podłoże betonowe na siatce murarskiej wygładzone 4 cm, styropian FS-20 gr.8 cm, 2x papa na lepiku, chudy beton (15 cm), piasek zagęszczony (25 cm) d) więźba dachowa lekkie dźwigary kratowe z kształtowników zimnogiętych ocynkowanych, pokrycie blachodachówka gr. 0,55 mm na łatach 4x6 cm i kontrłatach np. z pasków płyty OSB-3 lub drewnianych, folia wiatroizolacyjna e) sufit - płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm mocowane do rusztu opuszczonego 20 cm od pasa dolnego dźwigarów dachowych, folia paroizolacyjna, ocieplenie wełna mineralna (unimata 12kg/m 3 ) gr. 20 cm ułożona na ruszcie stropu podwieszonego 20 cm poniżej dolnego pasa dźwigara stalowego W odniesieniu do instalacji Wentylacja mechaniczna, z uzdatnianiem powietrza, ma być zapewniona w całym obiekcie (w sanitariatach wentylacja wyciągowa). Zamawiający dopuszcza, wykonanie przewodów wentylacji mechanicznej z blachy stalowej ocynkowanej, ale wymaga, aby miały zainstalowane tłumiki i przegrody przeciwpożarowe. Wymaga również, aby poziom hałasu od wentylacji był niższy o 10% od danych określonych w przepisach. Wyloty wentylacji mechanicznej powinny posiadać kształt i wygląd dostosowany do charakteru pomieszczenia i ogólnego poziomu jakościowego formułowanego dla danego pomieszczenia. Przewody wentylacyjne powinny być obudowane, a w pomieszczeniach reprezentacyjnych ukryte. Instalacja gazowa ma być doprowadzona tylko do kotłowni i do kuchni, Instalacja elektryczna ma być doprowadzona do każdego pomieszczenia: oprócz oświetlenia w każdym pomieszczeniu ma być po 4 gniazdka wtykowe, a w pomieszczeniach technologiczno-usługowych dodatkowo według potrzeb. Przewody instalacji elektrycznej winny być prowadzone w kanałach lub rurach osłonowych, a główne linie zasilające powinny być prowadzone wzdłuż korytarzy. Oprzewodowanie powinno być wykonane w przewodach z miedzi i w osłonach nie wydzielających gazów trujących podczas ewentualnego pożaru. Rodzaj źródeł światła powinien być dostosowany do funkcji i ogólnego standardu wykończenia pomieszczenia. Instalacje wodne. Orurowanie instalacji wodnych i cieplnych może być wykonane jako plastikowe, ale o trwałości użytkowania co najmniej 30 lat. Zamawiający wymaga, aby zawory stosowane w tych instalacjach były kulowe. Przybory sanitarne i armatura powinny być jakości zapewniającej ich użytkowanie w ciągu min. 15 lat. Zamawiający dopuszcza zastosowanie grzejników płytowych stalowych, ale wymaga, aby zawory przygrzejnikowe pozawalały na swobodną regulację dopływu czynnika grzejnego. Kocioł grzewczy jednofunkcyjny z zasobnikiem kondensacyjny powinien zapewnić ciągłą dostawę ciepłej wody użytkowej dla potrzeb sanitarnych oraz do ogrzewania pomieszczeń w sezonie grzewczym. Wymaga się, aby kocioł grzewczy był sterowany automatycznie, a zakłócenia w jego funkcjonowaniu były sygnalizowane. Instalacja kanalizacyjna może być wykonana w orurowaniu z plastiku. Także poziomy kanalizacyjne mogą być wykonane z plastiku. Zamawiający wymaga zapewnienia łatwej dostępności do oczyszczaczy i odcinków rewizyjnych. Rynny i rury spustowe odprowadzające wody deszczowe z dachu mogą być wykonane z tworzywa sztucznego. Instalacja komputerowa ma być doprowadzona do każdego stanowiska pracy, a komputery mają pracować w sieci. Dostawa komputerów nie wchodzi w zakres zamówienia.\n19 W odniesieniu do wykończenia obiektu Dopuszcza się okna z PCV pięciokomorowego, parapety okienne również z tworzywa sztucznego szklone zestawami o współczynniku U=1,1. Szyby w oknach poniżej 90 cm oraz w drzwiach bezpieczne. Podłogi w całym obiekcie z wykładziny rolowej PCV nie gorszej niż Gamrat Norma 43. W salach wykładzina dywanowa nie gorsza niż Bonar Floors Flotex. Ściany i sufity pomieszczeń wykonane z tynku gipsowo-kartonowego, pomalowane farbą akrylową. Podłogi pomieszczeń sanitarnych wyłożone płytkami ceramicznymi w I gatunku. Ściany pomieszczeń WC wykończyć płytkami ceramicznymi 20,0x25,0 cm szkliwionymi z połyskiem do wysokości ok. 2,10m, powyżej malowanie farbą akrylową. Fugowanie fugą dopasowaną do kolorystyki płytek, cokolik wysokości 10,0cm. W pomieszczeniach socjalnych fartuszek z płytek pomiędzy blatem a szafkami. Drzwi wewnętrzne gładkie, wykonane z MDF, pokryte folią CPL grubości 0,7mm imitującą drewno. Ościeżnice drzwi regulowane dostosowane do ścianek działowych na całą grubość ściany w kolorze drzwi z uszczelką gumową. Drzwi mocowano do wzmocnień w konstrukcji ścianek szkieletowych. Drzwi wyposażone w klamki metalowe, chromowane okucia kryte (3 zawiasy), wyposażone w zamek patentowy z wkładką cylindryczną. Drzwi wyposażone dodatkowo w gumowe kołki odbojowe mocowane do posadzki. Drzwi przeszklone do pomieszczeń - szkło przezroczyste, bezpieczne. Drzwi do pomieszczeń sanitariatów, szatni, pomieszczeń socjalnych wyposażone w dolnej części w kratki wentylacyjne. W sanitariatach drzwi z samozamykaczami. Drzwi wejściowe do budynku z aluminium ciepłego szklone. Wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażone w 2 zamki patentowe. Na zewnątrz budynku oraz w wiatrołapie należy wykonać wycieraczki wpuszczane. W przypadku wykonania przy wejściu pochylni dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć ją w wymagane obustronne poręcze z rur chromoniklowych. W odniesieniu do zagospodarowania terenu Na działce, określonej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy przewidzieć zlokalizowanie projektowanego obiektu przedszkola. Projektowany budynek wyniesiony będzie ok. 30 cm powyżej przyległego terenu uformowanego ze spadkiem ok. 3% od budynku. Należy zaprojektować i wybudować dojazd drogowy do przedszkola od ulicy Szkolnej poprzez istniejący wjazd do Szkoły Podstawowej, układ drogowy na działce i dla ruchu pieszego oraz miejsca postojowe dla samochodów pracowników oraz i rodziców, w ilościach wynikających ze wskaźników określonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projektowane utwardzenia wykonane będą np. z kostki brukowej betonowej np. typu Nostalit firmy Bruk-bet z betonu B30 grubości 8 cm (szara i czerwona). Krawędzie dróg należy zabezpieczyć krawężnikami betonowymi 15cm x 30cm na ławie betonowej B15. Przykładowa konstrukcja nawierzchni utwardzonych: - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej oraz płyty żelbetowe ażurowe gr cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm - podbudowa z tłucznia gr. 25 cm - warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm Nawierzchnia układu drogowego powinna przenosić obciążenia 10 ton na m2. Może być wykonana jako asfaltowa w krawężnikach żelbetonowych. Chodniki mogą być wykonane w kostce betonowej wibroprasowanej. Również miejsca postojowe dla samochodów mogą być\n20 wykonane w kostce betonowej. Wskazane jest wydzielenie miejsc postojowych kolorystycznie kostką. Należy zapewnić wykonanie układu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu obiektu i powierzchni parkingów oraz chodników, do istniejących kanałów deszczowych przy Szkole Podstawowej lub na teren działki. Wody opadowe z parkingów winny spełniać wymagania przepisów w zakresie ich czystości. Przewody kanalizacji deszczowej mogą być wykonane z rur plastikowych. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie studni kanalizacyjnych z rur plastikowych. Wszystkie przyłącza do obiektu powinny być wykonane jako ziemne i prowadzone w pasie terenu równolegle do drogi dojazdowej i dojścia pieszego. Przyłącza wodne, kanalizacyjne i gazowe mogą być wykonane jako plastikowe. Włączenie oświetlenia budynku powinno być samoczynne. Na działce terenu należy przewidzieć zieleń niską (trawnik). W odniesieniu do dokumentacji budowlanej: W skład przedmiotu zamówienia wchodzą projekty wykonania przedszkola w Ropczycach. Zakres prac w projektowych ramach przedmiotu zamówienia obejmuje: - opracowanie w formie pisemnej i rysunkowej określające rodzaj zakresu i sposobu wykonania robót rozbiórkowych i przełożenia istniejącego przyłącza wody, w celu zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29 i 30 Prawa Budowlanego w il. 3 egz - projekt zagospodarowania terenu, rzuty, przekroje oraz elewacje i wizualizację komputerową (minimum 4 widoki 3D) w il. 3 egz - projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże (z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych oraz założeń programu funkcjonalno - użytkowego) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U ), łącznie z projektem zagospodarowania terenu - w il. 5 egz. - projekt wykonawczy dla wszystkich branż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego wraz z projektem stałego wyposażenia obiektu - w il. 5 egz. - zapewnienie obsługi geodezyjnej (uzyskanie stosownych uzgodnień i opinii ZUD) - opracowanie dokumentacji geotechnicznej - niezbędne uzgodnienia oraz pozwolenia na budowę, - inna dokumentacja niezbędna do realizacji robót budowlanych. Wszystkie opracowania, projekty i dokumentacje należy dostarczyć zamawiającemu w formie elektronicznej na płytach CD.\n21 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Zamawiający dysponuje decyzją o warunkach zabudowy, która potwierdza zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego, jakim są dokumenty wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zamawiający oświadcza, że działka budowlana przeznaczona pod budynek przedszkola, stanowi własność gminy, co potwierdza wyciąg z księgi wieczystej, którym dysponuje zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania niżej wymienionych aktów prawnych oraz innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne: 1) Ustawa z dnia r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (tekst jedn. Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118), 2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, (Dz. U nr 25, poz.133), 3) Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, (M.P nr 19, poz. 231), 4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, (Dz. U nr 107, poz. 679), 5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, (Dz. U nr 126, poz. 839), 6) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U. 199 nr 43, poz. 430), 7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, (Dz. U nr 120, poz. 1055), 8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, (Dz. U nr 8, poz. 71),\n22 9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U nr 75, poz. 690), 10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, (Dz.U nr 108, poz. 953), 11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim, powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U nr 33, poz. 270), 12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (Dz. U nr 10, poz. 1126), 13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji i pozwoleniu na budowę, (Dz. U nr 120, poz. 1127), 14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U nr 120, poz. 1133), 15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiażki obiektu budowlanego, (Dz. U nr 120, poz. 1134), 16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, (Dz.U nr 168, poz. 1641), 17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. 2004, nr 109, poz. 1156), 18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, (Dz.U.2004 nr 198, poz. 2042), 19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych, (Dz. U nr 198, poz.2043), 20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),\n23 21) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389), 23) Ustawy z dnia r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989r. Nr 30 poz. 163 z pózn. zm.), 24) Ustawy z dnia r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z pózn. zm.), 25) Ustawy z dnia r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z pózn. zm.), 26) Ustawy z dnia r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem: Wykonawca powinien zapewnić opracowanie: - harmonogramu realizacji inwestycji, - projektu zagospodarowania placu budowy, - projektu organizacji robót, - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), - planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych. Uwarunkowania terminowe: Termin zakończenia całości robót i uzyskania decyzji administracyjnej dopuszczającej obiekt do użytkowania zgodnie z art. 55 ustawy Prawo budowlane, określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opracował: Mgr inż. arch. Tomasz Orłowski Upr. A-92/00\nPROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL , FAX\nPROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Lokalizacja inwestycji


Najlepsze naturalne sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. To naprawdę działa. Zycie\nNajlepsze naturalne sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. To naprawdę działa\nMrówki potrafią wyrządzić niemałe szkody. Na szczęście istnieją niezawodne sposoby na to, by raz na zawsze pozbyć się ich z naszego gospodarstwa. Jakie?\nMrówki screen Dziennik Naukowy\nMrówki odgrywają wazna role w ekosystemie. Niestety nie zawsze idzie to w parze z pozytywnymi rezultatami, zwłaszcza w naszych domach czy ogrodach, w których mrówki potrafią wyrządzić niemałe szkody. Na szczęście istnieją niezawodne sposoby na to, by raz na zawsze pozbyć się ich z naszego gospodarstwa. Jakie?\nMrówki screen Rzeczpospolita\nTak, drozdze to jeden z lepszych patentów pozwalających na pozbycie się z naszych domów mrówek. Wystarczy, że na bazie tego produktu przygotujemy, miksturę, a raz na zawsze pozbędziemy się problemu z mrówkami. Do przyrządzenia magicznego środka wystarczy przygotować trzy składniki takie jak: 100 g drożdży, cukier (w ilości 100 g) oraz litr wody.\nDrożdże wystarczy zmieszać z cukrem i zalać wodą. Odstawic na okolo godzine leżakowanie a następnie przelać w miseczki i ustawić w miejscach odwiedzanych przez mrówki. Gotowe.\nŚwietnym środkiem w walce z mrówkami okazuje sie być mąka kukurydziana. Wystarczy w miejscach obleganych przez mrówki rozsypać mąkę kukurydzianą, a nieproszeni goście znikną w mgnieniu oka.\nNie ma nic bardziej odstraszającego mrówki, jak intensywnie pachnące i aromatyczne przyprawy, a także świeże zioła, do których owady nie pałają największą miłością. Wystarczy rozsypać przyprawy lub ustawić zioła w miejscach, w których znajdują się mrówki i gotowe.\nWysłano: 19.06 14:19


Jaki kształy dzisiaj będzie miała piłka? - Moja Irlandia\nDzisiaj wielkie sportowe święto… Finał piłkarskiej Ligii Mistrzów oraz finał Heineken Cup w rugby.\nWiem, że pewnie „święto” rugby nie odbije się wielkim echem w Europie kontynentalnej (może poza Francją i Włochami), ale tutaj to wielkie wydarzenie. W tym roku w finale, który odbędzie się w Londynie na przeciwko siebie staną dwa irlandzkie zespoły – Leinster oraz Ulster. Leinster może przejść do historii jako pierwsza drużyna, która wygrała puchar dwa razy z rzędu oraz trzy razy w ciągu osttnich czterech lat. Ulster to mniej utytuowana drużyna, czekali ostatnie 9 lat by zasmakować finałowego meczu. Emocje duże, irlandzki finał, wszystkie puby będą zapełnione przed pierwszym gwizdkiem o godzinie 17.\nA po meczu oczywiście nikt nie ośmieli się opuścić pubu. Zamówią nowe piwo i będą czekali na piłkarskie „święto”. W mochijskim finale zmierzą się Bayern Monachium i Chelsea Londyn. Tutaj pewnie więcej ludzi będize kibicowało angielskiej drużynie.\nWszyscy będą w pubie, tylko niestety ja jestem przykuty do łóżka. Choroba dopadła mnie niespodziewanie. Dlatego też swoje koszulki, najpierw Leinster, a później Bayern Monachium będę się chwalił w domu.\nBlog, Football, a moze rugby Bayern, Chelsea, Heineken Cup, Leinster, Liga Mistrzow, Londyn, Monachium, ulster\nLeinster może dodać sobie dodatkową gwiazkę do herbu na koszulkach bo roznieśli Ulster 42-14 ustanawiając jednocześnie kilka rekordów:\n– najwięcej zdobytych punktów dla jednej drużyny w finale,\n– wygrali mecz największą różnicą punktową w dotychczas w finale.\nTrzeci puchar w ostatnich czterech sezonach.\nNiestety nie Bayern 🙂\nNo, niestety nie Bayern\nZapomniałem dodać, że porażka Bayernu kosztowała mnie 10€


Najczęściej zadawane pytania dotyczące mezoterapii skóry głowy\nJednym z najskuteczniejszych i najszybszych zabiegów zapobiegających wypadaniu włosów i łysienia jest mezoterapia skóry głowy. Stosowana jest w medycynie estetycznej od ponad 10 lat.\nNa czym polega mezoterapia skóry głowy osoczem bogatopłytkowym przy wypadaniu włosów?\nWłasne (pacjenta) osocze bogatopłytkowe jest cennym surowcem regeneracyjnym uzyskiwanym z krwi pacjenta. Osocze bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma) jest koncentratem płytek krwi w niewielkiej objętości osocza. Otrzymywane jest w procesie wirowania krwi pobranej bezpośrednio od pacjenta przed zabiegiem. Cała procedura przeprowadzana jest w warunkach laboratoryjnych.\nTak uzyskanym osoczem bogatopłytkowym wykonywana jest procedura mezoterapii głowy. Polega ona na podaniu śródskórnie osocza bogatopłytkowego. Jest wykonywana przy użyciu bardzo cienkiej igły. Zawarte w płytkach krwi czynniki wzrostu aktywują i pobudzają cebulki do produkcji włosa. Czynniki wzrostu stymulują mieszki włosowe, dzięki czemu produkowane są zdrowsze i mocniejsze włosy. Zabieg mezoterapii skóry głowy jest jednym z głównych zabiegów polecanych przez specjalistów z warszawskiej Kliniki Horizon Medical Center borykającym się z problemem wypadania włosów.\nKiedy zabieg mezoterapii skóry głowy osoczem bogatopłytkowym faktycznie pomoże, przy jakim rodzaju wypadania włosów jest najefektywniejszy?\nZabieg mezoterapii skóry głowy osoczem bogatopłytkowym jest wskazany dla osób, które na co dzień borykają się z problemem wypadania włosów. Przyczyny mogą być różne ; ciąża, zmiany hormonalne, stres, choroby wrodzone, choroby włosów i skóry głowy, działanie szkodliwych czynników na włosy.\nJakich efektów mogę oczekiwać po zabiegu mezoterapii osoczem bogatopłytkowym na skórę głowy? Czy jeden zabieg wystarczy?\nPo wielu lat doświadczenia, oraz po opinii pacjentów z warszawskiej Kliniki Horizon Medical Center – wiemy, że efekty po pierwszym zabiegu są bardzo dobre. Następuje zatrzymanie wypadania włosów, ich zagęszczanie oraz narastanie owłosienia w miejscach pozbawionych włosów. Włosy stają się zdrowsze i mocniejsze. Jednak by podtrzymać efekt zaleca się przez specjalistów wykonać 2-3 zabiegi. Konkretna ilość zabiegów ustalana jest z lekarzem prowadzącym. Zależy ona od różnych czynników, takich jak: stopień nasilenia łysienia czy wypadania włosów. Każdy przypadek pacjenta jest inny i różny. Lekarze kliniki Horizon Medical Center do każdego pacjenta podchodzą indywidualnie, dobierając odpowiednią metodę leczenia, a co za tym idzie liczbę zabiegów.\nJak wygląda zabieg mezoterapii osoczem bogatopłytkowym przy wypadaniu włosów? Ile to trwa, czy boli i kiedy można wrócić do „normalnego” życia?\nZabieg mezoterapii skóry głowy polega na podaniu śródskórnie koncentratu osocza bogatopłytkowego. Zabieg trwa zwykle około 60 minut. Jest wykonywana przy użyciu bardzo cienkiej igły. Stosowane jest znieczulenie miejscowe. Rekonwalescencja po zabiegu trwa około 1 dnia. Zaleca się o nie stosowanie środków do włosów i nie mycie włosów przez pierwszą dobę.\nCzy każdy może skorzystać z zabiegu mezoterapii skóry głowy osoczem bogatopłytkowym? Są jakieś przeciwwskazania?\nZastosowanie składników krwi w medycynie estetycznej i regeneracyjnej jest naturalnym wykorzystaniem sił witalnych organizmu. Jest to metoda skuteczna i bardzo bezpieczna. Jedynym przeciwskazaniem do tego zabiegu jest tzw. ‘małopłytkowość’. Dotyczy głównie pacjentów borykających się z niedoborem płytek krwi. Z krwi takiej nie jesteśmy w stanie uzyskać cennego koncentratu.


Nadszedł nowy iPad Pro z klawiaturą i... touchpadem! Apple chce, żeby zastąpił komputery\nNadszedł nowy iPad Pro z klawiaturą i… touchpadem! Apple chce, żeby zastąpił komputery\nZostałem mile zaskoczony dzisiejszą premierą nowych sprzętów od Apple. Firma znienacka umieściła urządzenia na stronie i wypuściła spoty reklamowe. Kamil zdążył już napisać o MacBooku Air, o którym przeczytacie tutaj. Ja natomiast uważam, że jego premiera zupełnie nie była potrzebna, albowiem iPad Pro, którego także pokazano, może spokojnie zastąpić laptopa od Apple. Przyjrzyjmy się mu bliżej!\nApple twierdzi, że Twój nowy komputer wcale nie musi być komputerem. Może to być iPad Pro!\nW spocie reklamowym, który możecie obejrzeć poniżej, Apple odwołuje się do starszych przekonań odnośnie obsługi komputera. Pokazują, że iPad Pro zupełnie łamie przyjęte konwencje i dzięki temu jest jeszcze lepszym sprzętem niż tradycyjne desktopy. Trudno mi się z tym nie zgodzić, mimo że daleko mi do entuzjasty sprzętu z nagryzionym jabłkiem, jestem pod wrażeniem. Ale po kolei!\nNajwiększą zmianą jest oczywiście pojawienie się etui, będącego jednocześnie klawiaturą. Magic Keyboard, bo tak nazywa się akcesorium, zupełnie zmienia sposób, w jaki możemy używać iPada Pro. Owszem, do poprzednich modeli również mogliśmy dokupić podobne klawiatury, ale system nie był jakkolwiek pod nie skrojony. Tu mamy do dyspozycji magnetyczne etui z klawiaturą i niewielkim touchpadem, który znacząco może poprawić ergonomię pracy z urządzeniem. Podoba mi się też regulowany kąt nachylenia ekranu i umieszczenie go nieco powyżej klawiatury.\nZobacz też: Adobe Photoshop w końcu dostępny na iPadach. Tanio jednak nie jest…\nSam na co dzień korzystam z rozwiązania, jakim jest tablet z klawiaturą i wiem jak uciążliwe może być zakrywanie sobie połowy ekranu dłońmi. Gładzik pozwoli także na używanie gestów znanych z MacOS, więc użytkownicy innych urządzeń ze stajni Apple nie będą musieli zmieniać przyzwyczajeń. Klawiatura ma podświetlane klawisze, niestety ich ilość została, siłą rzeczy, nieco okrojona.\nCo znajduje się pod pokrywą nowego iPada Pro?\nApple wsadziło tu nowy procesor, A12Z Bionic. Firma chwali się wydajnością, która może przewyższyć niejednego laptopa i może być to prawda w niektórych zastosowaniach. iPad Pro będzie dostępny w dwóch wersjach różniących się wielkością ekranu. Mniejsza będzie miała przekątną 11 cali i rozdzielczość 2388 na 1668 pikseli, większa 12,9 cala i 2732 na 2048 pikseli. Oprócz tego wyróżnić można cztery warianty pamięciowe: 128 GB, 256 GB, 512 GB oraz 1 TB.\nUmieszczono tutaj nowy moduł aparatów, który wygląda podobnie do tego z iPhone 11. Mamy tu dwa aparaty, zwykły i szerokokątny, poza tym znalazło się miejsce na skaner LiDAR, służący do uzyskiwania odpowiedniej głębi. Wykorzystają go aplikacje AR i VR, w połączeniu ze standardowymi kamerkami. Co jeszcze ciekawego? Mamy tu port USB typu C, cztery głośniki, możliwość wybrania wersji ze slotem nanoSIM. Jest także wsparcie dla Apple Pencil, który jest dostępny w sprzedaży oddzielnie.\niPad Pro będzie dostępny od 25 marca, Magic Keyboard ma pojawić się nieco później. Jak prezentują się ceny? Mniejszy wariant startuje od 3899 zł za 128 GB, by skończyć na 7199 zł za wersję 1 TB ze wsparciem dla sieci komórkowej. Za wersję 12,9 cala przyjdzie zapłacić najmniej 4899 zł za 128 GB pamięci wbudowanej, z samym WiFi, najwięcej 8199 zł za 1TB oraz WiFi i sieć komórkową. Oprócz tego należy doliczyć koszt Magic Keyboard, oczywiście jeśli chcemy z niej korzystać. Dla mniejszego iPada Pro akcesorium to kosztuje aż 1499 zł, a dla wersji 12,9 cala jest to kwota 1699 zł. No, łącznie wychodzi dość drogo jeśli ktoś zdecyduje się na topowy wariant. Konfigurator znajdziecie pod >>tym linkiem<<.\nMamy tu chętnych na zakup nowego iPada Pro? Zgłaszajcie się w komentarzach!


Ubyło niewiele zakładów przetwórczych - PPR\n/Ubyło niewiele zakładów przetw...\nUbyło niewiele zakładów przetwórczych\nIstniały obawy, że duża liczba firm zajmujących się przetwórstwem mięsa i mleka nie sprosta unijnym wymaganiom i trzeba je będzie zamknąć. Tak się, na szczęście, nie stało. Minister rolnictwa Wojciech Olejniczak odpowiadając w Sejmie 17 czerwca br. na pytania posłów o zmiany ilościowe w tym sektorze przypomniał, że jeszcze na początku 2002 r. spośród 4041 zakładów mięsnych i mleczarskich tylko 69, czyli około 1,5 proc., miało uprawnienia do eksportu swych wyrobów na rynki UE.\nKontrole przeprowadzane w latach 1999–2001 przez inspektorów Komisji Europejskiej wskazywały jak wiele trzeba zrobić, aby poprawił się stan higieniczno-sanitarny naszych zakładów. Konieczna była ich gruntowna modernizacja. Początkowo brakowało na ten cel środków, starano się więc zaciągać kredyty preferencyjne, a gdy uruchomiony został program SAPARD napłynęły wnioski o dofinansowanie inwestycji. Najpierw obowiązywał skromny limit wsparcia w wysokości 4–6 mln zł. Dopiero stosunkowo niedawno powiększony on został do 10 mln zł dla jednej firmy. Warto podkreślić, że wszystkie zakłady, które zgłosiły się w pierwszym terminie do programu SAPARD, pomoc uzyskały. I mogły przyśpieszyć swoje inwestycje.\nTen ogromny wysiłek, szczególnie w ostatnich miesiącach, dał efekty. Sytuacja zmieniła się diametralnie w porównaniu z tym, co było jeszcze rok czy dwa lata temu. Od 1 maja br., z chwilą przystąpienia Polski do UE, 1723 zakłady mają pełne uprawnienia do sprzedaży produkowanej żywności na terenie całej Unii Europejskiej. Po otwarciu granic nastąpił 25–procentowy wzrost eksportu naszych produktów mięsnych i mleczarskich w porównaniu z wynikami osiągniętymi w maju 2003 r. Dziś wspomniane zakłady, po ich gruntownej modernizacji, są jednymi z najnowocześniejszych w Europie. Mogą z powodzeniem konkurować z innymi producentami na jednolitym rynku europejskim.\nJeszcze niedawno mieliśmy duże problemy z zagospodarowaniem nadwyżek drobiu, wieprzowiny i mięsa wołowego. Krajowy rynek nie mógł wszystkiego wchłonąć. Przy rosnącej podaży ceny skupu spadały, rolnicy narzekali, że produkcja staje się nieopłacalna. Mogło się skończyć tym, że byłyby zamykane najmniej rentowne zakłady przetwórcze. Dzięki dostosowaniu się do unijnych standardów, wiele spośród nich ma dziś zamówienia od kontrahentów zagranicznych i może rozwijać eksport.\nNa prośbę resortu rolnictwa Komisja Europejska zgodziła się, by 300 firm, które nie zdążyły do dnia akcesji ukończyć swoich inwestycji, zostały dopisane do listy zakładów korzystających z okresu przejściowego. Obecnie jest ich więc łącznie około 700. Okres przejściowy wynosi od pół roku do trzech lat. Większość tych przedsiębiostw deklaruje, że szybciej uwinie się z tym, co ma jeszcze do zrobienia, i poprosi o nadanie unijnych uprawnień eksportowych. Jest ogromny pęd, żeby równać do najlepszych.\nOstatecznie służby weterynaryjne wstrzymały ubój zwierząt w 119 zakładach niespełniających norm unijnych. Część ich może nadal zajmować się przetwarzaniem mięsa. Tylko w 89 przypadkach nastąpiło wstrzymanie całej produkcji, co może oznaczać likwidację firmy. W tej grupie jest 15 mleczarń i 74 zakłady mięsne. Nie dało się ich uratować, bo ich warunki sanitarne były skandaliczne i nie robiono nic, żeby tę złą sytuację poprawić.


Smaczne kebaby w Jordanowie z dowozem do domu. | Zadzwoń i zamów.\nKebab Jordanów - Lista polecanych kebabów w Jordanowie\nSprawdź polecane przez nas restauracje. Kebab Jordanów to klasyczna szybka kuchnia oferująca tradycyjne tureckie dania, czyli kebab. Wykaz lokali z całego miasta. Istnieje opcja zamawiania kebaba 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Więcej informacji uzyskasz od nas telefonicznie bądź przechodząc do zakładki danej restauracji.\nKebaby przez nas oferowane są w bardzo atrakcyjnych cenach oraz w wielu wersjach do wyboru; z mięsem z kurczaka, z baraniny na grubym bądź cienkim cieście, z sosem łagodnym lub ostrym. U nas każdy znajdzie swojego ulubionego kebaba. Nasze restauracje, które zagościły na mapie gastronomicznej Jordanowa.\nKebaby w Jordanowie- Sprawdź nasz ranking kebabów\nWypróbowany przez nas ranking kebabów. Grupa naszych klientów, stale się powiększa, dołącz do kręgów osób naszych wyróżnionych restauracji. Satysfakcja i radość klientów otrzymywana jest dzięki zachęcającym cenom, wysokiej jakości składników stosowanych do przygotowywania naszych dań , jak i sprawnej obsługi podczas zamówień. Duże porcje. Wysokiej jakości składniki, niemały wybór potraw oraz dowóz na terenie miasta i okolic- to kryteria cechujące nasze wyróżnione restauracje, posmakuj w pysznym kebabie w Jordanów.


Instrumenta Musica – Fundamentum\n…czyli krótkie historie instrumentalne.\nFlet poprzeczny w barokowej Europie nie miał jednolitej nazwy. Równolegle funkcjonowały określania: German flute, flûte traversière, flûte allemande, flauto traverso, czy traversa. Z tą niejednoznacznością spotykamy się także obecnie, zazwyczaj jednak używamy terminów flet barokowy lub traverso (czyli z wł. poprzeczny) dla odróżnienia jednoklapowego fletu historycznego od fletu współczesnego. Czytaj dalej...\nPo francusku nazywana viole, po niemiecku Gambe, zaś po włosku viola da gamba lub po prostu viola. Jest instrumentem smyczkowym, posiadającym progi, który budowany był w różnych wielkościach. Zazwyczaj, w zależności od rozmiaru violi, trzymano instrument przed sobą opierając go na kolanach lub przytrzymywano między nogami i stąd właśnie wzięła się włoska nazwa viola da gamba, od włoskiego słowa gamba – ‘noga’. Viole tenorowa i basowa, ze względu na wielkość i technikę gry, przypominają nieco wiolonczelę, jednak w odróżnieniu od niej posiadają progi oraz sześć lub siedem strun, które strojone są w interwale kwarty z tercją pomiędzy dwoma środkowymi strunami. Czytaj dalej...\nInstrument o prostej budowie i charakterystycznym, „brzęczącym” brzmieniu, które jednych fascynuje, a innych odrzuca. Choć lira korbowa przez wieki była kojarzona ze społecznymi nizinami, to w jej historii znajdziemy także francuski „epizod dworsko-salonowy”. Dlaczego potem na lata zniknęła z muzyki poważnej? I czy wyszło jej to na dobre? Czytaj dalej...\nZ czym kojarzy nam się klawikord? Z "najcichszym wśród wszystkich instrumentem"? "Pradziadkiem fortepianu"? A może "ulubionym instrumentem Jana Sebastiana Bacha?" Skojarzenia będą tak indywidualne, jak indywidualna jest nasza wiedza, wrażliwość i doświadczenie. W poniższym krótkim eseju proponuję ogląd cech, które z punktu widzenia swojego ponad dziesięcioletniego doświadczenia z klawikordem uznaję za kluczowe dla pojęcia tego instrumentu jako instrumentu muzycznego - nie tego podziwianego za szybą w muzeum, lecz tego, który można usłyszeć na żywym koncercie. Czytaj dalej...\nJego nazwa budzi obecnie skojarzenia przede wszystkim z głosem męskim lub ze sporych rozmiarów instrumentem dętym blaszanym. Baryton, określany także jako bariton, barydon, paradon, paridon, pariton, viola di bardone lub viola di bordone to instrument-hybryda, który łączy w sobie cechy violi da gamby, małej angielskiej violi basowej oraz bandory – basowej chittarone. To co dla barytonu charakterystyczne, to możliwość jednoczesnego grania smyczkiem i szarpania dodatkowych, umieszczonych pod gryfem strun. Czytaj dalej...\nOrgany to prawdopodobnie największe i najbardziej skomplikowane instrumenty kiedykolwiek budowane przez człowieka. Konstrukcje tego typu znane były już w czasach starożytnych i mimo że współcześnie kojarzymy je głównie z religią i Kościołem, miały one wybitnie świecki rodowód. Wykorzystywano je chociażby w rzymskich cyrkach czy amfiteatrach. Z dzisiejszej perspektywy może się to wydawać zaskakujące, ale dopiero w VII wieku naszej ery organy zostały oficjalnie dopuszczone do stosowania w liturgii, choć możemy podejrzewać, że w praktyce instrumenty te funkcjonowały w niektórych kościołach już jakiś czas wcześniej. Czytaj dalej...


Ekspres Do Kawy Delonghi Z Młynkiem Ceramicznym ⚡ ⇒【2021】\nEkspres do kawy delonghi z młynkiem ceramicznym\nOferty kupna ekspres do kawy delonghi z młynkiem ceramicznym! Dziś jest twój szczęśliwy dzień, ponieważ znaleźliśmy najlepsze produkty w najtańszej cenie. Nie trać czasu na szukanie produktów do kupienia ekspres do kawy delonghi z młynkiem ceramicznym ponieważ już to dla Ciebie zrobiliśmy.\nB.PRIME Ręczny młynek do kawy z ceramicznym...\nZawsze właściwy rezultat mielenia – bezstopniowo regulowany mechanizm mielący klasy premium młynka do kawy B.PRIME zapewnia zawsze odpowiednią grubość zmielonej kawy.\nTylko wysokiej jakości materiały – korpus jest wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304, która jest szeroko rozpowszechniona w przetwórstwie żywności i gastronomii. W mechanizmie mielącym pracuje wytrzymała ceramika – pokrętło obrotowe na uchwycie jest wykonane z tworzywa sztucznego ABS. Wartościowe połączenie zapewniające długą trwałość.\nNiezależnie od zasilania i baterii – idealny w podróży, ale również w domu, ręczny młynek do kawy B.PRIME nie potrzebuje baterii i prądu.\nSzybka gotowość do użycia i łatwa obsługa – zdejmowany uchwyt można szybko nałożyć na młynek i kawa może być mielona. Po użyciu młynek można równie szybko i łatwo znowu schować kompaktowo.\nNiemiecka marka klasy premium – B.PRIME to niemiecka marka klasy premium. Zauważysz to nie tylko nasze produkty, ale również nasz serwis jest dla Ciebie potrzebny, jeśli będzie Ci potrzebny.\nNOUTEN® Ręczny młynek do kawy premium z ce...\n✔ Doskonały efekt mielenia – ciesz się świeżo zmieloną kawą z naszego młynka. Możesz dowolnie ustawić stopień mielenia od drobnego proszku espresso do gruboziarnistego proszku do zaparzania French Press.\n✔ Super przenośna – ciesz się kawą niezależnie od tego, w jakim miejscu. Nasz ręczny młynek do kawy nie wymaga baterii ani prądu. Szczególnie praktyczny jest zdejmowany uchwyt ze stali nierdzewnej do zastosowania w podróży.\n✔ Podróżuje? Nie ma problemów! - Aby podczas podróży nie zrezygnować ze świeżo zmielonej kawy zmielonej, dołączamy do zestawu wysokiej jakości torbę z materiału i uchwyt gratis.\n✔ Orientacja – dzięki załączonej skali nigdy nie stracisz widoku. W każdej chwili możesz odczytać, ile zmielonej kawy potrzebujesz jeszcze do następnego espresso lub kawy.\n✔ Słowo honorowe – nie dajemy nic w biurokracji i udzielimy Ci swoje słowo honorowe: jeśli wynik mielenia nie spełnia Twoich oczekiwań, zwrócimy całą kwotę! Bez żadnych obaw. Na co czekasz?\nAmazy Ręczny młynek do kawy w zestawie z do...\nWysokiej jakości ręczny młynek do kawy z mechanizmem mielącym z trwałej ceramiki – regulowany stopień mielenia\nŁącznie z łyżeczką do kawy z bambusa i 2 pojemnikami ze szkła z zamknięciem obrotowym do przechowywania świeżo zmielonej kawy (po 325 ml)\nOprócz ręcznego młynka w zestawie znajduje się 16 zabawnych szablonów do kawy/cappuccino do ozdabiania pianki mlecznej i kremu\nLekki i poręczny – praktyczny w podróży i w podróży, np. na kempingu\nPrzekonuje nie tylko jako młynek do espresso – idealny również do mielenia ziół, przypraw, soli i pieprzu\nJak dobrać Ekspres do kawy delonghi z młynkiem ceramicznym ?\nBez względu na to, jakie durszlaki, cedzaki wybierzesz, to sprzęt będzie Twoim najlepszym pomocnikiem w łazienki podczas przygotowywania prostego posiłku Możesz jego użyć do oddzielenia wrzącej wody od ziemniaków, a poniekąd umyć soczewicę jak i również zapobiec jej rozsypaniu w Twoim naczyniu. Z ekspres do kawy delonghi z młynkiem ceramicznym przygotujesz obiad łatwo a, także bezproblemowo.\nSokowirówki parowe poważają się coraz większą popularnością, ponieważ tajemnica krąży wokół tego, jak dobry jest produkowany sok. Ale czym są sokowirówki parowe? Generalnie sokowirówki parowe składają się z trzech podzespołów: pojemnika na h2o, który jest częścią dolną, kociołka na sok wewnątrz oraz kosza do pichcenia na parze na górze. Sokowirówki parowe zbudowane są wraz z stali nierdzewnej z aluminiowym dnem.\nPlastik jest przydatny jak i również niezbędny w każdej kuchni. Potrzebujesz go do różnych zamiarów przygotowując wystawny obiad dla swojej dzinki i przyjaciół. Plastik jest podobny do każdego innego durszlaka, jest to pojemnik w kształcie miski, który ma sporo otworów na nim, aby umożliwić przepływ wody, podczas gdy utrzymanie stałych przy misce. Jedyną niezgodnością jest to, że jest wykonana z tworzyw sztucznych, które jest bardzo delikatny materiał. Ponadto, funkcjonuje wiele różnych kolorów dla Ciebie do wyboru.\nDostawa do domu Ekspres do kawy delonghi z młynkiem ceramicznym\nŚladowy durszlaki często przyjdą w zestawach, jak i również są najzwyczajniej w świecie urocze. Większość ludzi pierwotnego nie ma, zatem stanowią świetny podarunek i okazują się bardzo przydatne. Wyciąganie dużego durszlaka tylko po to, by odcedzić garść truskawek jest marnotrawstwem. Śladowy przyda się także przy mniejszych cząstkach jedzenia, które zbyt łatwo prześlizgują się przez duże wloty. Opłukane owoce wolno pozostawić w mini do wyschnięcia, a nawet wykorzystać jako miseczkę, gdy postawimy je na stoliku. Są one nierzadko dekoracyjne i humorystyczne w użyciu.\nUżywa kolorowych jak i również stylowych antyków a, także roczników urządzenia zdobić twój składowe lokalizacje. Stary elektryczny mikser ręczny może być idealną dekoracją, gdyż nie wymaga wiele wysiłku, aby jego ustawić i dowieść. Vintage wares can help accentuate the overall appeal of the entire room. Dodatkowo, zabytkowe durszlaki z pięknymi wzorami mogą stać się efektownymi dekoracjami. Stwórz oszałamiający efekt według zmroku, wykorzystując podświetlenie linowe umieszczone zbyt durszlakami.\nPrzegląd Ekspres do kawy delonghi z młynkiem ceramicznym\nPoza tym, istnieją różne typy durszlaków do makaronu, które można dobrać. Możesz łatwo odnaleźć durszlaki wykonane ze stali nierdzewnej, tworzyw sztusznych i składanego surowca. To narzędzie jest niedrogim i zasadniczym sprzętem, którego którykolwiek potrzebuje w potraw podczas przygotowywania spożywania.\nOwszem po ugotowaniu odsączamy dużo tłuszczu, najzwyczajniej w świecie przecedzając go przez ekspres do kawy delonghi z młynkiem ceramicznym. Ale istnieją dodatkowe kroki, by jeszcze bardziej zredukować tłuszcz. Jeżeli ty przygotowujesz wołowinę jaka iść w spaghetti, chili, lub chociażby zapiekanki... drenaż tłuszcz z ja gruntownie z po gotować.\nEkspres do kawy delonghi z młynkiem ceramicznym opinie\nEkspres do kawy delonghi z młynkiem ceramicznym cena\nEkspres do kawy delonghi z młynkiem ceramicznym ceny


System oddymiania w obiekcie sportowym – 1Budownictwo.pl\nStadiony i obiekty sportowe to dziś bardzo nowoczesne i komfortowe budynki, które nierzadko są perełką architektury miast. Jednym z najnowszych obiektów sportowych w naszym kraju jest otwarta jesienią 2014 r. Arena Lublin na ul. Krochmalnej, autorstwa stołecznej pracowni Estudio Lamela.\nZe względu na swoje gabaryty oraz ilość osób przebywających w tym samym czasie, stadiony wymagają rozwiązań na najwyższym poziomie. Dotyczy to szczególnie aspektu bezpieczeństwa. W przypadku sytuacji kryzysowej np. pożaru muszą zapewnić osobom przebywającym w nich możliwość szybkiej i skutecznej ewakuacji oraz zminimalizować szkody. Niezwykle ważną rolę w takich sytuacjach pełni system oddymiania, którego zadaniem jest usunięcie dymu oraz obniżenie temperatury ze strefy objętej pożarem, co przyczynia się do szybkości i powodzenia akcji ewakuacyjnej. Na stadionie wykorzystano napędy do okien oddymiających D+H Polska złożone z: napędów łańcuchowych KA, a także napędów rygla okiennego FRA .\nStadion Miejski w Lublinie zlokalizowano na terenach dawnej Cukrowni Lublin, w pasie zielonych terenów rekreacyjnych, w pobliżu rzeki Bystrzycy. Obiekt, z zadaszonymi trybunami przewidziano na 15,5 tysiąca widzów. Bryła stadionu i elewacja integruje się z otoczeniem zielonym. Architekci z pracowni Estudio Lamela zdecydowali się bowiem zastosować fasadę z podłużnych, metalowych paneli okalających cały budynek, które nawiązują do płynącej rzeki. Dzięki wykorzystaniu tego rozwiązania uzyskano wrażenie lekkości obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu charakteru budynku dostrzegalnego z dużej odległości, szczególnie po uruchomieniu systemu iluminacji. Większość trybun jest zadaszona. Tworzy ją wielowarstwowa membrana tekstylna rozpięta na dźwigarach stalowych.\nSystem oddymiania D+H Polska zastosowany w budynku, w wypadku zagrożenia ma za zadanie automatyczne udrożnienie otworów oddymiających. Centrale przetwarzają sygnały wysyłane przez urządzenia przeciwpożarowe, sterując napędami znajdującymi się w oknach i klapach oddymiających. Dzięki otworom oddymiającym w fasadach i dachu obiektu, dym, trujące gazy i gorące powietrze mogą szybko wydostać się na zewnątrz, a drogi ewakuacyjne pozostają wolne od dymu. System utrudnia rozprzestrzenianie się żywiołu, co w znacznym stopniu minimalizuje straty materialne i pozwala znacznie zwiększyć bezpieczeństwo osób będących w budynku. Elektryczne napędy D+H Polska przeznaczone są do systemów oddymiania grawitacyjnego oraz naturalnej wentylacji. Różnorodność konsol mocujących i dobór długości wysuwu do indywidualnych potrzeb i specyfiki obiektu, a także szeroka gama kolorystyczna umożliwiają wykorzystanie ich niemal w każdej, nawet najbardziej wymagającej przestrzeni. Napędy wykonane są z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu są bardzo wytrzymałe, odporne na działanie temperatury i niezawodne w eksploatacji.


grillata.pl - Mata do grillowania i pieczenia | Mata do grillowania i pieczenia\nPRZEZNACZONA DO GRILLA\nIDEALNA DO GRILLOWANIA MIĘS, RYB,\nWARZYW, OWOCÓW MORZA, JAJEK…\nJEDZENIE NIE PRZYWIERA\nGrilluj i piecz zdrowo\nDzięki swoim właściwościom zapewnia zdrowsze grillowanie, pieczenie – bez użycia tłuszczu!\nTłuszcz wytopiony z jedzenia nie przedostaje się na żar, co czyni grillowanie zdrowszym i chroni Cię przed szkodliwymi oparami spalonego tłuszczu. Jedzenie nie przywiera i łatwo odchodzi od powierzchni maty – powłoka zapobiega przywieraniu.\nZapewnia równomierną dystrybucję ciepła, co gwarantuje jednakowo wygrillowane i pyszne potrawy.\nUłatwia grillowanie małych kawałków jedzenia. Nie przenosi zapachów i smaków z poprzedniego użycia. Jedzenie zachowuje wszelkie wartości odżywcze i smak. Jest soczyste, kruche i smaczne. Idealnie sprawdza się w grillowaniu mięs, ryb, warzyw, owoców morza, jajek, marynowanych potraw. Produkt bezpieczny – atestowany przez Państwowy Zakład Higieny (PZH).\nUdane grillowanie za każdym razem!\nDoskonale sprawdza się zamiast tacek aluminiowych. Pozwala utrzymać ruszt grilla w czystości.\nDoskonale sprawdza się zamiast papieru do pieczenia lub folii aluminiowej. Chroni piekarnik przed zabrudzeniem.\nWystarczy, że po użyciu włożysz matę do zmywarki lub umyjesz ręcznie i jest gotowa do ponownego użycia.\n40×33 CM POWIERZCHNI\nPOKRYTA POWŁOKĄ PTFE – JEDZENIE NIE PRZYWIERA\nPRZEDŁUŻA UŻYTKOWANIE SPRZĘTU\nWYSOKA ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ DO 260°C\nPRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA – WIELOKROTNEGO UŻYTKU\nRING UŁATWIAJĄCY PRZECHOWYWANIE MATY\nGrilluj i piecz bez tłuszczu\nZdrowsze grillowanie i pieczenie – bez użycia tłuszczu. Mata pokryta jest specjalną powłoką PTFE dzięki, której jedzenie łatwo odchodzi od maty. Umożliwia gotowanie bez użycia tłuszczów dla utrzymania zdrowszego trybu życia. Mniej kalorii dzięki ograniczeniu konieczności stosowania tłuszczy w procesie gotowania. Pozwala na grillowanie delikatnych\ni drobnych kawałków jedzenia.\nPoczuj przyjemność z grillowania!\nZdrowsze grillowanie i pieczenie – bez użycia tłuszczu. Mata pokryta jest specjalną powłoką PTFE dzięki, której jedzenie łatwo odchodzi od maty. Umożliwia gotowanie bez użycia tłuszczów dla utrzymania zdrowszego trybu życia. Mniej kalorii dzięki ograniczeniu konieczności stosowania tłuszczy w procesie gotowania. Pozwala na grillowanie delikatnych i drobnych kawałków jedzenia.\nZ POPRZEDNIEGO UŻYCIA\nMAŁYCH KAWAŁKÓW JEDZENIA\nJEDZENIE ZACHOWUJE WSZELKIE\nWARTOŚCI ODŻYWCZE I SMAK.\nJEST SOCZYSTE, KRUCHE I SMACZNE\nDOSKONAŁA ZAMIAST TACEK ALUMINIOWYCH\nKontakt\tKontakt\tkontakt@grillata.pl\thttp://grillata.pl\tMarketing\tmarketing@grillata.pl\tDane do przelewu\tWOODWORD Agencja Renata Ptak\nul. Św.Wincentego 112 lok. 194, 03-291 Warszawa\nNumer konta: 56 2490 0005 0000 4500 9737 0880


Anthony's Restaurant, Buffalo - recenzje restauracji - TripAdvisor\nWyszukaj Stany Zjednoczone›Teksas›Buffalo›Buffalo Restauracje›Anthony's Restaurant\nNr 3 wśród 14 Restauracje w lokalizacji Buffalo $\nPokaż też MapaSatelitarna Aktualizacje mapy są wstrzymane. Przybliż, aby zobaczyć zaktualizowane informacje. Wyzeruj przybliżenie Trwa aktualizowanie mapy… Wróć do mapy Znajdź trasę 311 Craig St, Buffalo, TX 75831-7703 +1 903-322-4173\nWyczyść wszystko Zacznij pisać recenzję lokalizacji Anthony's Restaurant Kliknij, aby ocenić\nTrwa aktualizowanie listy... Anthony's Restaurant — podobne obiekty, przeglądane przez podróżnych\nBuffalo, Teksas The Horse's Mouth\nBuffalo, Teksas Stagecoach Deli\nBuffalo, Teksas Rancho Viejo\nBuffalo, Teksas Broken Star\nCenterville, Teksas El Corral Mexican Restaurant\nBuffalo, Teksas Wszystkie restauracje w: Buffalo (19)\nByłeś(-aś) w Anthony's Restaurant? Podziel się wrażeniami! Napisz recenzję\n311 Craig St, Buffalo, TX 75831-7703 Lokalizacja:\nPytania? Uzyskaj odpowiedzi od pracowników i klientów obiektu Anthony's Restaurant.\nWskazówki dotyczące publikacji Otrzymuj powiadomienia o nowych odpowiedziach na Twoje pytania. Zadaj pytanie Zazwyczaj zadawane pytania: Czy w ofercie są posiłki bezglutenowe? Czy w obiekcie obowiązują zasady dotyczące ubioru? Czy psy mogą przebywać na zewnętrznym patio? W pobliżu obiektu Anthony's Restaurant Najlepiej oceniane atrakcje w pobliżu 10 recenzje(-i) Flea Market of Jewett\n25 recenzje(-i) Cooper Farms Country Store\n30 recenzje(-i) Old Fort Parker\nPrzeglądaj wszystkie atrakcje Najlepiej oceniane restauracje w pobliżu 56 recenzje(-i) Rancho Viejo


173 (73). "Odroczone nadzieje" Aneta Krasińska – PRZEDPREMIEROWO! PATRONAT! ⋆ Przeczytanki.pl\nPosted in historia, Lit. polska, pamiętnik, patronat, Powieść obyczajowa/Romans/Erotyk, powieść polska, recenzja\n173 (73). “Odroczone nadzieje” Aneta Krasińska – PRZEDPREMIEROWO! PATRONAT!\n173 (73). “Odroczone nadzieje” Aneta Krasińska\n“Poświęceniem nie jest pomoc tym, którzy są dla mnie esencją życia. Kres przychodzi wówczas, gdy jedna ze stron tego układu zaczyna się męczyć i przestaje widzieć cel w tym, co robi.”\nNajnowszą powieścią Aneta Krasińska zachwyca i zadziwia, podobnie jak przy poprzednich. Kto jeszcze nie miał w rękach “Finezji uczuć” lub “Szukając szczęścia” tej autorki, niech koniecznie naprawi to niedopatrzenie! “Odroczone nadzieje” to kolejna wzruszająca historia, która porusza tematy dla wielu osób niewygodne, choć bardzo wszystkim bliskie. Poświęcenie dla drugiej osoby, rezygnacja z własnej wygody – jak wiele takich osób znacie? A może nic o nich nie wiecie, bo są tylko kolejnymi szarymi postaciami w tle?\n“Ktoś, kto się poddaje i rezygnuje ze swojego życia osobistego, staje się łatwym celem i często pozwala się ranić, nie umiejąc się otwarcie przeciwstawić ludziom, którym wydaje się, że są od nas lepsi, mądrzejsi, silniejsi, a przede wszystkim zajmują wyższe niż my stanowisko…”\nAldona, główna bohaterka, to kobieta zdecydowanie po przejściach. Ma za sobą nieudany związek a na głowie mnóstwo problemów. Codzienność ją przytłacza, więc by się od niej choć na moment oderwać, kobieta zaczyna prowadzić dziennik. Aneta Krasińska po raz kolejny zastosowała swój “popisowy numer” – wykorzystanie przeskoków czasowych do budowania napięcia i tkania historii. Dlatego Aldonę poznajemy po kawałku, a kolejne elementy układanki tworzą obraz prawdziwej kobiety. Takiej, która popełnia błędy, która ma dosyć walki z wiatrakami. A także takie, która ciągle marzy i patrzy z nadzieją w przyszłość.\nAldona jako młoda dziewczyna była pełna ambicji i pragnęła się wyrwać z szarego życia. Aldona dorosła czuje gorzki żal do siebie za podjęte decyzje. Jedyna opiekunka schorowanej matki, z przekreśloną karierą i brakiem życia osobistego. Co doprowadziło ją do tak skrajnej sytuacji? Aby się tego dowiedzieć trzeba poznać “Odroczone nadzieje” i kawałeczek po kawałeczku łączyć, czasem wydające na niedopasowane, elementy. Ta historia mnie po prostu wzruszyła. Ale nie ckliwym romantyzmem, kwiatkami i serduszkami. Tylko prawdą. Taką najprawdziwszą opowieścią o ludzkim życiu, o słabościach, o kłodach rzucanych pod nogi i dłoniach pomagających się podnieść.\nAnetko!! Z całego serca dziękuję, że miałam okazję poznać Aldonę. Wniosła do mojego serca i duszy wiele smutku ale także dużo nadziei. Dzięki Twojej powieści inaczej patrzę na otaczający mnie świat, widzę w ludziach coś więcej niż tylko wiedzę, doświadczenie, stanowisko. Widzę ich prawdziwe twarze schowane za maskami. Dziękuję!\nJeśli wciąż się zastanawiacie, czy sięgnąć po tę powieść, to przestańcie. Jeżeli szukacie historii prawdziwej jak Wasze życie, to znajdziecie ją właśnie w “Odroczonych nadziejach”! Jestem dumna z tego patronatu i z pewnością będę go promować z całych sił!\nZa egzemplarz do recenzji dziękuję Autorce oraz Wydawnictwu Videograf.\nTagged with: Aneta Krasińska, choroba, czas, Odroczone nadzieje, poświęcenie, prawdziwe życie, smutek\nMagia słowa 21 listopada 2016 at 21:05\nZazdroszczę i gratuluję! Ja tej Pani jeszcze nie znam, ale kto wie, może kiedyś uda mi się poznać jej pióro. 😉\nAneta Krasińska 22 listopada 2016 at 14:42\nDziękuję za piękne słowa i patronat 🙂\nZaloguj się, aby móc odpowiedziećAneta Krasińska\nAnonimowy 23 listopada 2016 at 16:12\nPolecam książki Anety Krasińskiej……. Przeczytałam "Finezja uczuć" oraz " Szukając szczęścia" przeczytałam jednym tchem….. pozdrawiam Agnieszka Dworniak\n174 (74). “Czerwone złoto” Tom Hillenbrand\nRECENZJE CZYTELNIKÓW #3 “Opowieść niewiernej” Magdalena Witkiewicz – A. Stanek


Abp Paglia ostrzega\nkosciol.wiara.pl » Abp Paglia ostrzega\nInstytucja rodziny zanurzona jest „w kulturze hedonistycznej”.\nW Madrycie przedstawiono program XVI Kongresu „Katolicy i Życie Publiczne”, który rozpocznie się 14 listopada pod hasłem „Rodzina zawsze – wyzwania i nadzieja”. Gościem honorowym prezentacji był przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny. „Kongres odbywa się w szczególnym momencie historycznym, a spotyka się na nim tryptyk: małżeństwo, rodzina i życie… dlatego ten Kongres jest tak wyjątkowy” – powiedział abp Vicenzo Paglia.\nW swoim wystąpieniu abp Paglia przedstawił obszernie sytuację instytucji rodzinnej, która jest zanurzona „w kulturze hedonistycznej”. Owa kultura nie tylko „uważa trwałe relacje za niemożliwe”, ale prowadzi nas „ku społeczeństwu bez rodzin” (sociedad desfamiliarizada). Zmniejszenie się liczby małżeństw kanonicznych i cywilnych spowodowało wzrost liczby osób, które chcą żyć same, ponieważ „każda decyzja, która zakłada związek rodzinny, uważana jest za nie do zniesienia”. Nic więc dziwnego, że „umacnia się społeczeństwo, w którym nikt nikomu nie ufa, relacje trwałe uważane są za niemożliwe i w którym częściej można usłyszeć takie zdania, jak «Real Madrid for ever» niż «małżeństwo na zawsze»”.\nChoć inne związki zasługują na szacunek, to jednak, jak zwrócił uwagę przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny, porównywanie ich do małżeństwa między kobietą i mężczyzną, otwartego na życie, „opiera się na fałszywej podstawie. Miłość małżeńska ma własny wymiar, który jest nieporównywalny z innymi związkami”. W panującym „kryzysie kultury rodziny po raz pierwszy w historii nastąpiło zerwanie połączenia małżeństwo-życie-rodzina”. Abp Paglia zaapelował, aby wszyscy, a szczególnie katolicy, robili co tylko w ich, by „ukazać piękno instytucji rodziny”, która jest „jednym z najwspanialszych dziedzictw ludzkości”.\ndodane 04.11.2014 23:15


mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko - PDF\nDownload "mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko"\n1 mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko\n3 Prawda czy fałsz? Jako użytkownicy papieru możemy mieć trudności ze wskazaniem, co jest prawdą w odniesieniu do wpływu papieru na środowisko naturalne. Często słyszymy, że papier bardziej niszczy środowisko niż inne nośniki informacji. Krąży wiele prawdziwych i nieprawdziwych opinii na temat wpływu przemysłu papierniczego na środowisko naturalne. W Holmen zwracamy szczególną uwagę na konieczność wzięcia odpowiedzialności za nasze oddziaływanie na środowisko. W niniejszej publikacji rozwiewamy pięć najpowszechniejszych mitów na temat lasów, gospodarki leśnej oraz papieru.\n5 Aby wyprodukować papier, niszczymy 1lasy»\n7 Nigdy tego nie robiliśmy i nigdy nie będziemy. Papierówka, z której wytwarzany jest gotowy produkt, pochodzi z trzebieży, wierzchołków drzew oraz wiórów z tartaków. Trzebież stanowi naturalną czynność hodowlaną wchodzącą w skład odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Dzięki niej las rośnie szybciej i efektywniej magazynuje dwutlenek węgla. Drewno ponadto posiada certyfikaty, które pozwalają na prześledzenie całej jego drogi aż do miejsca pochodzenia. Dzięki temu możemy zapewnić, że zostało ono pozyskane w odpowiedni sposób.\n8 2 Europejskie zasoby lasów są coraz mniejsze»\n11 Jest wręcz odwrotnie. Jako właściciele dużych kompleksów leśnych ponosimy za nie długofalową odpowiedzialność, a w miejsce każdego ścinanego drzewa sadzimy dwa nowe. Dzięki temu firma Holmen przyczyniła się do tego, że dziś w Szwecji jest o 50 procent więcej lasów niż 80 lat temu, a ich powierzchnia w całej Europie jest o 30 procent większa niż w latach 50. ubiegłego wieku. Źródło: EMIP. The Facts Of Our Value Chain, 2008\n13 3 Papier można by produkować wyłącznie z makulatury\n15 Mimo że obecnie wykorzystuje się powtórnie 69 procent zużywanego w Europie papieru i kartonu, nie pozwala to na zapewnienie odpowiedniej ilości surowca. Włókna papierowe można wykorzystać 5 7 razy przed ich przekształceniem w biopaliwo. Dlatego też świeże włókna są niezbędne do zagwarantowania odpowiedniej ilości papieru oraz do zapewnienia właściwości, których nie oferują włókna pozyskane z makulatury. Źródło: Cepi Annual Statistic 2010\n16 4 naturalne Produkcja papieru niszczy środowisko»\n19 Każda działalność przemysłowa wywiera wpływ na środowisko, a my nie jesteśmy w tym względzie wyjątkiem. Nie ograniczamy się jednak wyłącznie do postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami i zasadami, ale pracujemy także aktywnie nad kwestiami dotyczącymi energii. Obecnie nasze zapotrzebowanie na energię jest w 30 procentach pokrywane ze źródeł odnawialnych (woda, wiatr i biopaliwa). Stale pracujemy także nad skuteczniejszym wykorzystywaniem energii. Dzięki podjętemu wysiłkowi zużycie ropy naftowej w naszych zakładach zmniejszyło się o ponad połowę w stosunku do roku Oczywiście nasza praca w tym zakresie będzie trwała nieustannie.\n21 5 środowisku Komunikacja elektroniczna jest bardziej przyjazna»\n23 Zapewne niełatwo w to uwierzyć, ale korzystając z Internetu, odciskamy wyraźne ślady na środowisku. W serwisie YouTube odtwarza się codziennie 2 miliardy filmów, co jest równoważne emisji 4000 ton dwutlenku węgla. Rozproszone na całym świecie serwerownie odpowiadają za 2 procent globalnej emisji dwutlenku węgla to tyle samo co cały transport lotniczy. Zwykły komputer generuje 2 procent dwutlenku węgla emitowanego w ciągu roku przez gospodarstwo domowe. To aż 495 kg na rok. Listy otrzymywane rocznie przez gospodarstwo domowe to zaledwie 0,1 procent całkowitej emisji, co jest równe 14 kg dwutlenku węgla na rok. Źródło: EMIP. The Facts Of Our Value Chain, 2008 Film: How green is Your Internet?\n24 Tak wykorzystujemy drzewo 50 procent Największa część drzewa trafia do tartaku, gdzie jest ono przetwarzane na potrzeby przemysłu meblarskiego i budowlanego. 40 procent Drobniejsze elementy drzewa oraz surowiec pochodzący z trzebieży przerabia się np. na gazety, czasopisma, katalogi, materiały reklamowe i książki. 10 procent Pozostała część drzewa jest spalana jako biopaliwo i przekształcana w energię.\n26 Certyfikat i odpowiedzialność społeczna Nasza praca odbywa się zgodnie z certyfikowanymi systemami zarządzania. Jest to istotne, abyśmy mogli działać w sposób odpowiedzialny, mając na uwadze kwestie społeczne i środowiskowe. Raportujemy naszą pracę zgodnie z wytycznymi międzynarodowej organizacji GRI na najwyższym poziomie GRI A+. ISO międzynarodowa norma zarządzania środowiskiem. System zarządzania energią bardziej efektywne i stabilne wykorzystywanie energii. Certyfikaty FSC i PEFC kontrola przepływu surowca drzewnego. FSC oznacza Forest Stewardship Council (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej), natomiast PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Holmen jest członkiem inicjatyw ONZ Global Compact oraz Global Compact Nordic Network.\nSpołeczna odpowiedzialność leśnictwa a zrównoważony rozwój\nSpołeczna odpowiedzialność leśnictwa a zrównoważony rozwój mgr inż. Piotr Komorowski Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie dr. inż. Emilia Wysocka-Fijorek dr hab. Janusz Kocel, prof. IBL Zakład\nPapier i Druk Mity i Fakty. Wpływ druku i produkcji papieru na środowisko naturalne\nPapier i Druk Mity i Fakty Wpływ druku i produkcji papieru na środowisko naturalne www.twosides.info W kwestii zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju przemysłu papierniczego i poligraficznego, koniecznym\nMiędzynarodowa polityka Headline drewna zakupowa Wydanie: grudzień 2017 Stand: Spis treści 1. Zakres obowiązywania 2. Przyczyny 3. Odpowiedzialność 4. Cele i środki 5. Kompetencje i kontrola 6. Partnerzy\nPEFC Łańcuch dostaw produktów zawierających surowce leśne - Wymagania wg standardu PEFC ST 2002: AQME Konsulting\nPEFC Łańcuch dostaw produktów zawierających surowce leśne - Wymagania wg standardu PEFC ST 2002:2013 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do systemu PEFC 2. Normy 3. Definicje 4. Identyfikacja pochodzenia materiałów\nMLEKOVITA. Luty 2017\nMLEKOVITA Luty 2017 POLSKA FIRMA 16 zakładów produkcyjnych w Polsce 30 własnych centrów dystrybucyjnych NAJWIĘKSZA MLECZARNIA w EUROPIE ŚRODKOWO- -WSCHODNIEJ Ranking Rzeczpospolita NAJCENNIEJSZA MARKA\nKrótki przewodnik po znakach towarowych dla posiadaczy certyfikatów\nKrótki przewodnik po znakach towarowych dla posiadaczy certyfikatów Marzec 2018 1 2 O znakach towarowych FSC i krótkim przewodniku Etykietowanie produktów i wykorzystywanie znaków towarowych FSC w celach