KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA. Pulkkinen Heli. Ilmalämpöpumppujen virheasennukset ja niistä johtuvat kustannukset - PDF\nKEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA. Pulkkinen Heli. Ilmalämpöpumppujen virheasennukset ja niistä johtuvat kustannukset\nDownload "KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA. Pulkkinen Heli. Ilmalämpöpumppujen virheasennukset ja niistä johtuvat kustannukset"\n1 KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA Pulkkinen Heli Ilmalämpöpumppujen virheasennukset ja niistä johtuvat kustannukset Tuotantotalous Kone- ja tuotantotekniikka Kemi 2009\n2 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ I ALKUSANAT Työn valvojina toimivat opettaja Ari Pikkarainen ja DI, lehtori Tuomo Palokangas, joita haluan kiittää saamistani neuvoista ja työhön osoitetusta mielenkiinnosta. Tämä insinöörityö on tehty Kylmäsormi Tmi Esa Lammassaarelle. Työn valvojana ja yrityksen yhteishenkilönä toimi Esa Lammassaari, jolle haluan esittää kiitokset työn ohjauksesta ja avusta työn toteutuksessa. Lisäksi haluan kiittää kaikkia opinnäytetyöhön tekoon osallistuneita. Kiitokset tuestanne ja tiedoistanne sekä miellyttävistä juttuhetkistä asentajien ja kuluttajien parissa. Kiitokset vanhemmilleni ja isovanhemmilleni sekä Jorma ja Sirkka Nuutiselle saamastani ehtymättömästä tuesta ja kannustuksesta niin opinnäytetyötäni tehdessä kuin opintojen aikana. Rakkaimmat kiitokset avopuolisolleni Janille tuestasi opintojeni aikana. Kemissä Heli Pulkkinen\n3 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ II TIIVISTELMÄ Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö Koulutusohjelma Tuotantotalous Opinnäytetyön tekijä Heli Pulkkinen Opinnäytetyön nimi Ilmalämpöpumppujen virheasennukset ja niistä johtuvat kustannukset Työn laji Opinnäytetyö Päiväys Sivumäärä liitesivua Opinnäytetyön ohjaaja Ari Pikkarainen ja DI Tuomo Palokangas Yritys Kylmäsormi Tmi Esa Lammassaari Yrityksen yhteyshenkilö/valvoja Esa Lammassaari Opinnäytetyössä keskitytään ilmalämpöpumppujen virheasennuksista syntyviin vikoihin ja niiden aiheuttamiin kustannuksiin, esimerkiksi huolto, kunnossapito ja toimintahäiriöt. Lisäksi arvioidaan ilmalämpöpumppujen virheasennuksista johtuvaa hyötysuhteen laskua ja talon rakenteille tapahtuneita vaurioita. Työssä tarkastellaan ilmalämpöpumpun oikeaoppista asennusta ja käydään läpi erilaiset lämpöpumpputyypit ja lämpöpumpun tekniikka. Kustannuksissa seurataan esimerkkikohteiden ilmalämpöpumpun hankintaprosessia, ilmalämpöpumpun lämmitysenergian säästöodotuksia sekä vika- ja huoltokustannuksia. Maahantuojilta selvitetään takuuongelmia, joita syntyy virheasennuksisien vuoksi. Tietoa hankitaan maahantuojilta, vakuutusyhtiöiltä ja asennusliikkeiltä sekä asentajilta. Virheasennuksista tehdään vika-vaikutusanalyysi, jonka avulla tarkastellaan virheasennuksien vaikutusta, esiintyvyyttä ja löydettävyyttä. Ilmalämpöpumpuista saatujen tarjouksien perusteella kerättiin tietoa muun muassa varaosista ja niiden saatavuudesta, takuista ja asennuskustannuksista. Vika-vaikutusanalyysissa tarkastellaan muun muassa sisäyksikön ja ulkoyksikön asennusvirheitä, tyhjiöintiä, sähkö- ja kylmäasennusta, kondensio- ja sulamisvesien aiheuttamia vahinkoja sekä puutteellisesta käytönopastuksesta aiheutuvia häiriötilanteita. Virheasennuksista pyydetään tietoa maahantuojilta, vakuutusyhtiöiltä, asentajilta ja kuluttajilta. Ilmalämpöpumppujen hankintakustannuksia selvitetään tarjouksien pohjalta. Samalla kerätään tietoa varaosista, varaosien saatavuudesta, asennuskustannuksista ja takuuajoista. Työssä selvitetään niin sanottua itseasennusta koskevia määräyksiä ja ilmalämpöpumpun asennukseen tarvittavia kylmä- ja sähköasennuslupia sekä turvallisuusmääräyksiä. Lisäksi tarkastellaan asentajan vastuita ja velvollisuuksia. Työssä tarkastellaan myös eri lämmitysenergialähteitä ja rakennusmääräyksiä sekä vallitsevaa energiapolitiikkaa. Talojen energiatehokkuutta ja lämmitysenergian säästömahdollisuuksia tarkastellaan lähinnä ilmalämpöpumppujen osalta.\n4 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ III Osana työtä tarkastellaan lämpöpumppualalla vallitsevia ongelmia ja niiden syitä. Lisäksi selvitetään asentajan vastuita ja velvollisuuksia. Kuluttajiensuojaa selvitetään kuluttajasuojalain ja tuotevastuulain kautta. Lisäksi tarkastellaan ilmalämpöpumppujen ympäristövaikutuksia ja elinkaarta. Ympäristövaikutuksia otetaan huomioon ilmalämpöpumppujen hiilidioksidipäästöt. Elinkaarta tarkastellaan lähinnä ilmalämpöpumpun virheasennuksien vuoksi tapahtuvan hyötysuhteen laskun kautta. Lisäksi selvitetään ilmalämpöpumpun purkua ja loppukäsittelyä elinkaaren lopussa. Asiasanat: energiansäästö, energiateknologia, lämmönkulutus, LVIS- ala, lämpöpumput.\n5 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ IV ABSTRACT Kemi-Tornio University of Applied Sciences, Technology Degree Programme Industrial Management Name Heli Pulkkinen Title Installation Errors of Heat Pumps and the Resulting Costs Type of Study Bachelor s Thesis Date 2 December 2009 Pages appendixes Instructor Ari Pikkarainen, BEng, Tuomo Palokangas, MSc (El.Eng) Company Kylmäsormi Tmi Esa Lammassaari ContactPerson/Supervisor Esa Lammassaari from Company This Bachelor s thesis focuses on studying and analyzing installation errors of heat pumps. The aim of this study was defining costs of maintenance and malfunction doe to installation errors of heat pumps. Degradation of the coefficient of performance and structural damage are analyzed in this thesis. Information about heat pumps and installation errors were asked from insurance companies, manufactures, importers, contractors and consumers. As a result of our society's increasing concern for ecological and environmental issues, the demand for more efficient ways to utilize heat and energy is rising. Heat pumps all have the same basic components. Despite the relative similarities of these components, heat pump designs vary greatly depending on the specific application of the pump. Most installed heat pumps are air-sourced in which heat, drawn from the ambient atmosphere outside the building, is transferred indoors. Part of the study was to define problems in heat pump industry and causes for these problems. This study focuses on air-sourced heat pumps. The majority of heat pumps give the added benefit of providing both heating in winter and cooling in summer. The typical heat pump operation uses the working fluid to receive heat from a source positioned close to the evaporator. Generally, heat pumps will be installed at the construction site. Proper installation depends on many factors. These factors include working fluid type, climate, local building code requirements, and safety issues. Therefore, it is necessary to find out about permits required for a qualified plumbing and heating contractor. These permits are also requires if tax deductions are request. Self made installlations are viewed in the eyes of the law. It is also good to be aware of the duties and responsibilities of the contractor. The data of consumer rights are consists of consumer protection laws and products liability laws.\n6 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ V Failure mode analyze of the installation process of air-sourced heat pumps was made. Information about spare parts, availability of spare parts and warranties was collected from quotations of air- sourced heat pumps. The analysis focuses on installation errors of indoor and outdoor units, vacuumzing of heat pump, electrical installation and cold mounting, damages due to condensed and melt water and inadequate guidance of the use and adjustments. As part of the study, homes that had been equipped with heat pumps and homes that had been equipped with heat pumps during the study were studied. The idea was to define how much money and energy it is possible to save whit the use of heat pumps. The acquisition costs and the estimate of the repayment period were calculated. Different heat sources, building regulations, energy policies and energy saving were examined. The environmental aspects and the life cycle of heat pumps were analyzed by exploring carbon dioxide and degradation of the coefficient of performance. In this case, emissions and environmental impact determination are produced during the heat pump functioning. Disassembly and reprocessing of air- sourced heat pumps are reviewed in the end of the heat pump s life cycle. Keywords: energy saving, energy technology, heat consumption, HPAC (heating, plumbing, air-conditioning), heat pump.\n7 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ VI SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Työn rajaus ja tutkimusmenetelmät Kylmäsormi Tmi Esa Lammassaari LÄMMITYSVAIHTOEHDOT PUNTARIIN Öljy Sähkö Turve Ydinvoima Vesivoima Tuulivoima Kaukolämpö Maakaasu Pelletti, polttopuut ja polttohake Lämpöpumput ENERGIAPOLITIIKKA JA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Rakennusmääräykset ja energiatodistus Ilmalämpöpumpun asennus rivitaloon tai osakkeeseen Talon energiatehokkuuden parantaminen Lämmitys- ja energiankulutuksen arviointi LÄMPÖPUMPPUTYYPIT Lämpöpumppujen historia Lämpöpumppujen toimintaperiaate ja tekniikka Kompressorityypit Oikosulkumoottori Hermeettinen ja puolihermeettinen kompressori rakenne Kylmäaineet ja niiden luokittelu Säätölaitteet Lämpökerroin eli COP-kerroin Kylmäkerroin eli EER-kerroin Antoteho, ottoteho ja puhallusteho Erilaisia lämpöpumppuja Ilmalämpöpumput, ILP Ilmavesilämpöpumppu, UVLP Poistoilmalämpöpumppu, PILP Maalämpöpumppu, MLP Suorahöyrystinlämpöpumppu ILMALÄMPÖPUMPPUJEN ETUJA Kustannukset Rahallinen hyöty Muut hyödyt Kotitalousvähennys Kuluttajavirasto tiedottaa ja tutkii lämpöpumppualan ongelmia Energia-avustus Takaisinmaksuarvio Ilmalämpöpumpusta saadut säästöt esimerkkikohteessa... 48\n8 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ VII 6. ILMALÄMPÖPUMPUN ASENNUS Ilmalämpöpumpun valintakriteerit Turvallisuusmääräykset ja kylmäaineluvat Asennus Huolto ja puhdistus Lämpöpumpun purku ja loppukäsittely VIRHEASENNUKSET Vika- ja vaikutusanalyysi VVA Ilmalämpöpumppujen asennusprosessin vika- vaikutusanalyysi Asennusprosessin vika-vaikutusanalyysin arviointikriteerit Tiedon saanti Asennusprosessin vika-vaikutusanalyysin tulokset Esimerkkejä virheasennuksista Sisäyksikön paikan valinta Sisäyksikön kondensioveden poistoputkessa ei ole kaatoa Puutteellinen tyhjiöinti Huono ja puutteellinen käytön opastus Kylmäainevuodot asennusvaiheessa Laitteen suojaaminen vikavirtasuojakytkimellä Ulkoyksikön ääniongelmat Oikeat työvälineet ja materiaalit Rakenteille aiheutuvat kosteusvauriot VIRHEASENNUKSISTA SYNTYVÄT KUSTANNUKSET Huolto ja varaosat Muut kustannukset Huollon saatavuus Hankintaturvatuote Vaikutus laitteen elinkaareen Elinkaarenaikaiset hiilidioksidipäästöt Vajaatäytön ja vuotojen vaikutus COP: hen Yhteenveto virheasennuksien kustannuksista ASENTAJAN VASTUUT JA KORVAUSVELVOLLISUUDET Tuotevastuulaki ja kuluttajasuojalaki Asennusvirheiden korvattavuus Turvaa oikeutesi ja valitse oikein ILMALÄMPÖPUMPPUJEN HANKINTAAN, ASENNUKSIIN, HUOLTOON JA TAKUUSEEN LIITTYVIÄ ONGELMIA YHTEENVETO LÄHDELUETTELO LIITELUETTELO... 95\n9 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ VIII KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET SULPU= Suomen Lämpöpumppuyhdistys Ry EHPA= Euroopan Lämpöpumppuyhdistys Peak Oil= Öljyn tuotannon huippu, jonka jälkeen öljyn määrä markkinoilla romahtaa. ASPO= Association of the Study of Peak Oil and Gas TWh= Terawattitunti eli energian yksikkö, jota käytetään tuotetun energiamäärän, sähkön ja lämmön, ilmaisemiseen. 1 TWh = GWh = MWh = kwh; 1 TJ = 0,278 GWh IPCC= Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change IEA= Kansainvälinen energiajärjestön (International Energy Association) PAH-yhdisteet= Polysykliset aromaattiset hiilivedyt CO 2 = Hiilidioksidi, kasvihuonekaasu HFC- yhdisteet= Fluorihiilivedyt CFC- yhdisteet= Freonit COP-kerroin= Lämpöpumpun lämmityksen hyötysuhde. EER- kerroin= Lämpöpumpun jäähdytyksen hyötysuhde. Scroll- kompressori= Kierukkakompressori Hermeettinen kompressorityyppi= Kompressorityypillä tarkoitetaan kompressorin ja oikosulkumoottorin sijoittamista tiiviiseen koteloon. Puolihermeettinen kompressorityyppi= Osittain tiiviiseen koteloon suljettu kompressori. Invertteri= Lämpöpumpun säätölaite, joka toimii taajuusmuuntajan tavoin. Ilmalämpöpumppu ILP= Lämpöpumppu, joka ottaa lämmön ulkoilmasta ja siirtää sen sisälle lämpimään tilaan. Ilmavesilämpöpumppu UVLP= Lämpöpumppu, joka ottaa lämmön ulkoilmasta ja siirtää sen sisälle lämpimään tilaan vesikierron kautta.\n10 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ IX Poistoilmalämpöpumppu PILP= Lämpöpumppu, joka ottaa talosta poistuvasta lämpimästä ilmasta lämmön talteen ja palauttaa sen takaisin veden lämmitykseen. Maalämpöpumppu MLP= Lämpöpumppu, joka ottaa energian maahan sijoitetun putkiston tai vesistön pohjaan sijoitetun putkiston kautta ja lämmittää sekä talous- että lämmityskierronveden. Suorahöyrystinlämpöpumppu= Toimintaperiaate perustuu maahan kaivettuun tai lämpökaivoon upotettuun kupariputkeen, jossa kylmäaineen höyrystyminen tapahtuu kaasuksi. Vika- ja vaikutusanalyysi, VVA= Failure mode and effects analysis (FMEA) on menetelmä, joka tutkii potentiaalisia vikatiloja tuotteesta, prosessista tai organisaatiosta. TEWI- laskentamallin= Mallin (Total Equivalent Warming Impact) avulla voidaan arvioida lämpöpumpun elinkaaren aikana syntyneitä päästöjä ekvivalenttisena hiilidioksidimääränä. n= Laitteiston käyttöikä [a] L= Vuosittainen vuotomäärä [%] m= Kylmäaineen määrä [kg] GWP= Ns. global warming potential [kgco 2 /kg kylmäainetta] E vuosittainen = Vuosittainen energiankulutus EF= Lämpöpumpun käyttämän energian(sähkö) päästökerroin [kgco 2 /kwh] L purku = Purun aikana tapahtuva kylmäaineen vuoto ympäristöön [%]\n11 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 1 1. JOHDANTO Ilmalämpöpumppuala on kasvanut vuonna % ja vuonna 2008 alan kasvu oli yli 30 %. Vuonna 2008 asennettiin noin lämpöpumppua, joista oli ilmalämpöpumppuja. Kansantaloudessa nousu tarkoittaa 300 miljoonaa euroa vuodessa. Lämpöpumppujen tuomat lämmitysenergian säästöt houkuttavat kuluttajia asentamaan ilmalämpöpumppuja. On kuitenkin muistettava, että lämpöpumpun asennus ei rahaa tilille tuo, mutta se pienentää lämmityslaskua ja rahan voi käyttää muuhun. Laitteen ympäristöystävälliset vaikutukset, kuten lämmitysenergian kulutuksen pieneneminen ja tätä kautta hiilidioksidipäästöjen aleneminen, kannustavat niin valtiovaltaa asennuksien tukemiseen kotitalousvähennyksen muodossa kuin asukkaita laitteen hankkimiseen. Yksi ilmalämpöpumppu vähentää hiilidioksidipäästöjä henkilöauton tuottamien hiilidioksidipäästöjen verran. Täysin ongelmaton tilanne ei kuitenkaan ole. Kuluttajat ovat usein pettyneitä lämpöpumpun tuomiin säästöihin ja lämpöpumpuissa ilmenneisiin ongelmiin. Alalla on paljon niin sanottuja pelureita, joilta asennuksiin tarvittavat luvat puuttuvat. Lisäksi jopa uusien laitteiden varaosien saatavuus on takkuillut. Kuluttajan on helppo saada tietoa lämpöpumpuista. Monesti kuluttaja hämmentyy tiedon paljoudesta eikä osaa poimia oleellisia tietoja lämpöpumpun tekniikasta ja toiminnasta. Kuluttaja pettyy usein myös asentajien lupaamiin ylisuuriin kotitalousvähennyksiin ja lämmitysenergian säästöihin. Helpoksi tilannetta ei tee alan kausiluontoisuus. Lämpöpumppuyrittäjiä syntyy kevään ja kesän aikana. Kun ala hiljenee, yritys lopettaa toimintansa jättäen jälkeensä luvatut pitkät takuuajat. Kun asiakas myöhemmin ottaa yhteyttä yritykseen kaivatessaan lämpöpumpun huoltokäyntiä, ei yritykseen saada yhteyttä ja huollot jäävät asiakkaan omasta pussista maksettavaksi Työn rajaus ja tutkimusmenetelmät Työ rajataan käsittelemään ilmalämpöpumppuja eli ilma-ilmalämpöpumppuja. Työssä esitellään kuitenkin eri lämpöpumppujen toimintaperiaatteet. Materiaalia kerätään haastattelemalla kylmäalan yrittäjiä, yrityksiä ja asentajia sekä maahantuojia. Lisäksi materiaalia pyydetään vakuutusyhtiöiltä ja kuluttajaviranomaisilta ilmalämpöpumppujen ongelmien ja alalla esiintyvien ongelmien selvittämiseksi. Hankintakustannuksia ja varaosa- sekä takuuasioita selvitetään tehdyn tarjouskierroksen perusteella.\n12 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 2 Jotta voidaan perustella ilmalämpöpumppujen hankintaa, työssä tarkastellaan erilaisia lämmitysenergiamuotoja ja niiden merkitystä Kemin alueella. Työssä ei oteta kantaa eri laitevalmistajien ilmalämpöpumppujen hyvyyteen tai huonouteen. Ilmalämpöpumppujen tekniikan ja valintakriteerien esittelyssä käydään läpi, mihin asioihin kuluttajan tulisi keskittyä ilmalämpöpumppua valitessaan Kylmäsormi Tmi Esa Lammassaari Kylmäsormi Tmi Esa Lammassaari on päätoimialaltaan kylmäkoneiden- ja nestekaasulaitteiden huoltoa ja asennuksia suorittava yritys. Yrityksen toimipaikka sijaitsee Kemissä ja sen henkilöstömäärä on vaihdellut yhdestä neljään henkilöön. Yrityksen liikevaihto on noin 0,2 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen palveluihin kuuluu ilmalämpöpumppujen, vesi-ilmalämpöpumppujen ja poistoilmalämpöpumppujen myynti, asennukset ja huolto. Yrityksen tuotemerkkeihin kuuluvat muun muassa Panasonic, Hitachi ja Sanyo CO 2. Esa Lammassaarella on seuraavat asennusluvat: kaasumaisen nestekaasun putkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöluvat, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 500 kw sekä kaikki nestekaasupulloasennukset maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöluvat, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 500 kw luokan 3 sähköasennusluvat kylmälaitteiden asennus- ja huoltoluvat yli 3 kilon laiteille. Esa Lammassaarella on vuosien kokemus kylmäalan asennuksista ja kylmäkonehuollosta. Yritys on perustettu vuonna Esa Lammassaari tunnetaankin asiakkaiden ja muiden kylmäasentajien piirissä Kylmäsormen Esana. Hän on myös Suomen yrittäjien jäsen.\n13 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 3 2. LÄMMITYSVAIHTOEHDOT PUNTARIIN Ilmastonmuutos ja lisääntyvä sähkön sekä lämmitysenergian kulutus on saanut kuluttajat, yrittäjät ja päättäjät miettimään niin uusia lämmitysmuotoja kuin sähkönkulutusta alentavia laitteita ja määräyksiä. Vaikka uudet kodinkoneet kuluttavat vähemmän, on kuitenkin kodinkoneiden- ja laitteistojen määrä kodeissa noussut. Sähköä kulutetaan enemmän pelkästään viihdetarkoitukseen ja mukavuuden halusta huonelämpötilaa nostetaan. Jotta voisimme ymmärtää, miksi ilmalämpöpumput ovat erinomainen ratkaisu lämmitysenergian riittävyyden turvaamiseksi, on hyvä tarkastella muita lämmitysenergian lähteitä. Tarkastelussa on huomioitu myös Kemin alueella olevaa lämmitysenergian tuotantoa Öljy 1970-luvulla käytyä Lähi-idän sotaa seurannut öljy-kriisi sai öljyn hinnan nousemaan 1960-luvun 6 pennistä 2008 kesän yli euron litra hintaan. Öljyn hinnan nousu pilviin ei ollut seurausta ainoastaan tekniikan kehityksestä ja kulutuksen kasvusta vaan myös OPECjärjestön (Öljynviejämaiden) kartellista ja öljytynnyrin hinnan keinottelusta. Oman säväyksensä tilanteeseen on antanut Yhdysvaltojen Lähi-idän politiikka. /104/ Suurin ongelma on kuitenkin uusien öljyesiintymien löytäminen. Öljy (hiilivetyjen seos) luetaan uusiutuviin luonnonvaroihin, jota syntyy kasvien ja eläinten jäänteistä kovassa paineessa. Koska öljyn uusiutuminen vie kuitenkin miljoonia vuosia ja vaatii syntyäkseen uuden jääkauden, luetaan se usein uusiutumattomiin luonnonvaroihin. Kuvassa 1 on esitetty arvio nykyisten öljylähteiden riittämiseen ja arvio kulutuksen kasvusta. Huippunsa öljyntuotanto saavuttaa 2020-luvulla. Tästä ilmiöstä tutkijat käyttävät nimeä Peak Oil. Ilmiötä ennustamaan ja tutkimaan on geologi Colin Campbellin perustanut yhdistyksen ASPO eli Association of the Study of Peak Oil and Gas. /53,104/ Kuva 1. Öljyn kulutuksen huippu eli Peak Oil saavutetaan 2020 /104/\n14 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 4 MTV 3 uutisoi Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n varoittavan öljynkriisin olevan oletettua lähempänä. IEA arvioi öljyn kulutuksen huipun syntyvän oletettua nopeammin jo noin kymmenen vuoden kuluttua. /47/ Lisäksi ongelmana on, että tarvitsemme öljyä muuhunkin kuin pelkkään lämmitykseen, esimerkiksi liikenne ja logistiikka polttoaineena ja teollisuus muun muassa muovien raakaaineena. Vuonna 2007 Suomen energian kulutus vastasi 27 miljoonaa öljytonnia luvun ollessa vuonna ,6 miljoonaa öljytonnia. Kokonaisuutena vuonna 2007 öljyä kulutettiin Suomessa kuitenkin 9,08 miljoonaa tonnia. Tämä tarkoittaa, että lämmitykseen käytettiin muutakin kuin pelkkää öljyä. /52, 63/ Seuraavaksi on lueteltu Öljy- ja kaasualan keskusliiton tilastojen mukaan Suomessa vuonna 2007 myytyjen öljyn ja sen jalosteiden määrä: dieselöljyä 2,6 miljardia litraa bensiiniä 2,5 miljardia litraa kevyttä polttoöljyä lämmitykseen noin 1 miljardi litraa kevyttä polttoöljyä maa- ja metsätalouden rakentamisen ja teollisuuden koneissa noin 1,2 miljardia litraa raskasta polttoöljyä vajaat 1 miljardi litraa lentopetrolia noin 0,8 miljardia litraa (kotimaan liikenne noin 20 % lentojen kokonaiskulutuksesta). /52/ Myös ihmisten lisääntyvä ymmärrys öljyn aiheuttamista ympäristöhaitoista on lisännyt öljylämmitteisten talojen saneerauksia. Uutisissa näemme kuvia eläimistä, jotka kärsivät öljykatastrofien takia ja lisääntyneet keuhko- ja verisuonisairaudet, johtuvat osittain savukaasujen mukana ilmaan pääsevistä PAH- yhdisteistä (Polysykliset aromaattiset hiilivedyt). Ilmakehään vapautuva kasvihuonekaasu hiilidioksidi eli CO 2 nopeuttaa ilmastonmuutosta. Kehittyneet savukaasujen suodattimet suodattavat epäpuhtauksia, mutta hiilidioksidi vapautuu suoraan ilmakehään. Lisäksi Suomen autokanta on vanha, ja liikenteessä on paljon ajoneuvoja ilman katalysaattoreita. Autokannan uudistumista on edesautettu autoverolakien ja tuontiautoja koskevan verotuksen keventämisellä Sähkö Sähkön kulutuksen lisääntyminen on seurausta niin yhteiskunnan hyvinvoinnin noususta, taloudellisen hyvinvoinnin kohentumisesta ja asuinpinta-alan kasvamisesta henkilöä kohden. Yhä enemmän kiinnitetään huomiota myös esteettisiin ratkaisuihin rakentamisesta esimerkiksi valaistusratkaisut. Tämä ei aina tarkoita sitä, ettei energiataloudellisuutta oteta huomioon. Esimerkiksi syksyllä 2009 lopetetaan hehkulappujen myynti ja tilalle tulevat niin sanotut energiasäästölamput esimerkiksi led-valaisimet. Koko EU-alueella hehkulamput kielletään 2012 loppuun mennessä. /79/\n15 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 5 Suomessa sähköä tuotetaan tuuli- ja vesivoimalla, ydinenergiana ja kivihiiltä sekä turvetta polttamalla. Aurinkoenergiaa ja aurinkosähköä hyödynnetään Suomessa lähinnä sellaisissa paikoissa, joissa ei ole sähköverkkoa esimerkiksi kesämökeillä. /22/ Kuvissa 2 ja 3 on esitetty Suomen sähkönkulutus eri sektoreittain ja bruttokansantuotteen sekä Suomen sähkönkulutuksen kehitystä vuosina Tiedot on kerätty Elinkeinoelämän keskusliitto EK: n ja Energiateollisuus ry:n ET: n Marraskuussa 2007 julkaisemasta tutkimuksesta Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja Vuonna 2006 sähköä kulutettiin ennakkotietojen mukaan noin 90 TWh. Suurin sähkönkuluttaja oli vuonna 2006 metsäteollisuus, jonka osuus kaikesta sähkönkulutuksesta oli 31 %. Sähkölämmityksen osuus vuoden 2006 sähkönkulutuksesta oli 10 %. /17/ Kuva 2. Suomen sähkönkulutus 2006 /17/\n16 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 6 Kuvassa 3 on esitetty bruttokansantuotteen ja sähkönkulutuksen kehitys vuosina On selvästi nähtävissä, että sähkönkulutus ja bruttokansantuote kulkevat niin sanotusti käsi kädessä. Kun bruttokansantuote kasvaa, kasvaa sähkön kulutuskin. /17/ Kuva 3. Bruttokansantuotteen ja sähkönkulutuksen kehitys /17/ Ongelmaksi muodostuu sähkön riittävyys kovilla pakkasilla. Kun Suomen oma sähkön tuotanto ei ole riittävää, on turvauduttu ostamaan sähköä Pohjoismaista ja Venäjältä. Valtaosa tuontisähköstä ostetaan Venäjältä. Pakkaskausina naapurimaillamme ongelma on kuitenkin sähkön riittävyyden kannalta yhtä pulmallinen kuin meillä Suomessakin. Myös Venäjän ja Suomen poliittiset suhteet voivat vaikuttaa energian saantiin Venäjältä. Heinäkuussa 2009 uutisoitiin, että Suomessa on varauduttu huonosti pitkiin sähkökatkoksiin. Pitkät sähkökatkokset voivat lamauttaa koko Suomen. /74, 88, 104/ Suomessa sähkönkulutukseen on vaikuttanut Yhdysvaltojen pankkikriisistä alkanut taantuma. Sähkönkulutus on laskenut 11 % ja teollisuuden kulutus 20 %. /16/ Turve Suomen energiapolitiikka on jo vuosia kannattanut öljyn ja kivihiilen polton lopettamista ja näiden korvaamista turpeen poltolla. Yle uutisoi artikkelissaan Päästöt Toppilassa vähenevät kivihiilen myötä Oulun Toppilan voimalaitoksen päästöjen pienentyneen kiivihiilen polton myötä. Turpeen poltosta aiheutuvat päästöt ovat VTT:n tutkimusprofessori Ilkka Savolaisen mukaan noin 10 prosenttia suuremmat kuin kivihiiltä poltettaessa. Lisäksi sateiset kesät ovat hidastaneet turpeen nostoa ja turpeesta on ollut jopa pula. /85/\n17 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 7 Samalla luonnonsuojelijat ja ympäristöviranomaiset sekä tavalliset kansalaiset ovat huolissaan turpeen nostosta seurauksena olevasta soiden kuivumisesta ja vesistöjen pilaantumisesta. Turpeen nostossa (kuva 4) vesistöihin vapautuva humus värjää veden ruskeaksi ja kuluttaa vesistöjen happea aiheuttaen happikatoa. /82, 88/ Kuva 4. Turpeen nostoa turvesuolla Ongelmaksi on myös muodostunut turpeen uusiutumisen määrittely. Geologian tutkimuskeskuksen tutkijan Kimmo Virtasen mukaan on arvioitu, että hyödyntämiskelpoiset turveesiintymät loppuvat Suomesta n. 300 vuodessa. Kädenvääntöä turpeen luokittelusta on käyty niin Eu:ssa kuin IPCC:ssa. Suomen rooli tässä taistelussa on ollut merkittävä. Aluksi turve määriteltiin Kioton sopimuksissa päästökauppavelvolliseksi polttoaineeksi. Vuonna 2001 EU päätti, että turve on hitaasti uusiutuvaa. Suomi kumosi päätöksen suuressa valiokunnassa 2002 arvalla IPCC eli Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change) poisti turpeen fossiilisten polttoaineiden listalta. Turve määriteltiin vuonna 2008 biopolttoaineeksi. /29, 32, 48/ Ydinvoima Vuonna 1977 otettiin käyttöön Suomen ensimmäinen ydinvoimalaitosyksikkö. Tähän päivään mennessä Suomessa on käytössä kaiken kaikkiaan neljä reaktoria Loviisassa ja Olkiluodossa. Viidennen yksikön (kuva 5) rakentaminen aloitettiin helmikuussa Yksikön on oletettu valmistuvan vuonna 2011, mutta sen rakentamista ovat hidastaneet ja varjostaneet niin ongelmat betonilaadun kuin epäilyt laitoksen turvallisuudesta. Voimalaitoksen rakentamisen ongelmat ovat saaneet huomiota myös ulkomailla. /21, 73, 75, 90/\n18 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 8 Kesäkuussa 2009 Kemin kaupunginhallitus otti kantaa uuden kuudennen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta naapurikuntaansa Simoon. Kaupunginhallitus päätyi äänestyksessä vastustamaan uuden ydinvoimalaitoksen rakentamista Simoon. Kuntalaiset ilmaisivat kantaansa marssimalla ydinvoimaa vastaan Kemin kaduilla /84, 86/ Ydinvoiman suurimpia ongelmia ovat vesistöihin kohdistuvat kuormitukset muun muassa lauhdevesien muodossa, vaara ydinonnettomuudesta, jonka seuraukset nähtiin vuonna 1986 tapahtuneessa Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudessa sekä ydinjätteiden sijoittaminen. Olkiluodossa sijaitsevan ydinjäteluolan laajennuksesta tehdään lisäselvityksiä. /87/ Kuva 5. Viides ydinvoimala /73/\n19 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ Vesivoima Suomessa on yli 200 vesivoimalaitosta, joiden yhteenlaskettu teho on lähes 3000 MW. Ja lisärakentamismahdollisuus noin 670 MW. Vuonna 2004 vesivoiman osuus sähköntuotannosta oli 17 prosenttia. Kemi-Tornion alueella tunnetuin vesivoimalaitos on Isohaaran vesivoimalaitos (v.1946) Kemijoen suulla. Kaiken kaikkiaan Kemijoessa ja sen valu ma-alueella on 18 vesivoimalaitosta ja kaksi tekoallasta. Kuvassa 6 on esitetty Pohjolan Voiman vesivoimalaitoksien sijainnit ja kuvassa 7 Isohaaran voimalaitos. /20, 54/ Kuva 6. Pohjolan Voiman vesivoimalaitokset /54/ Kuva 7. Isohaaran voimalaitos\n20 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 10 Vesivoima on uusiutuva energiamuoto. Positiivisina puolina vesivoimassa voidaan pitää tulvien ja tulvavahinkojen torjumisena. Kuitenkin vaikutukset kalakantoihin, vesistöjen virtauksiin ja ekologiaan vaativat jatkuvaa kehitystoimintaa esimerkiksi kalaportaita rakentamalla. /20, 54/ 2.3. Tuulivoima Tuulesta saatava sähköenergia on tuulen liike-energiaa. Niin kuin vesivoimakin, tuulivoima on uusiutuva energiamuoto. Suomessa tuulivoimaloita on rakennettu muun muassa meren rannoille ja Lapin tuntureille, esimerkiksi Kemissä Ajoksen tuulivoima-alue (kuva 8). Kaiken kaikkiaan Suomessa oli vuonna tuulivoimalaa. Nämä tuottavat sähköä 190 GWh, joka vastaa 0,2 % Suomen sähköstäkulutuksesta. On arvioitu, että Suomessa voitai-siin tuottaa sähköä vuoteen 2030 mennessä jopa 7,5 TWh. /19/ Ongelmia tuulivoimassa on kuitenkin, ettei tuulen voimakkuutta ja tuulisuutta tulevaisuudessa voida ennustaa. Tämän vuoksi tuotannon määrä vaihtelee päivästä toiseen. Myös Suomen kylmät olosuhteet asettavat tekniikalle haasteita. Suomi onkin merkittävä teknologiaosaaja tuulivoimatekniikassa. /19/ Tuulivoima ei ole vielä ilman tukia taloudellisesti kannattavaa. Lisäksi ympäristölle aiheutuvat kuormitukset kohdistuvat lähinnä maisemaan ja meluun. Linnuille suurista tuulimyllyistä aiheutuu ongelmia niiden törmätessä myllyn lapoihin. /19/ Kuva 8. Ajoksen tuulivoiva-alue- tuulimyllyjä merellä\n21 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ Kaukolämpö Helppoa ja edullista lämmitysmuotoa ja sähköenergiaa edustaa kaukolämpö. Se edellyttää kuitenkin, että alueella on kaukolämpölaitos ja kaukolämpöverkko lämmön jakelua varten. Polttoaineeksi kaukolämpölaitos käyttää maakaasua, puuta, haketta, turvetta, kivihiiltä ja jopa jätteitä, mutta ei kuitenkaan välttämättä öljyä. Suhteessa sähköä saadaan yksi kolmasosa ja loppu energia johdetaan verkostoon lämpönä. /31/ Kaukolämpölaitoksen ongelmia ovat kuitenkin savukaasut ja hiilidioksidipäästöt, jotka aiheuttavat terveysongelmia, kuten keuhkosairauksia ja edistävät kasvihuoneilmiötä. Päästökauppalaki koskee kaukolämpölaitoksia. /31/ Kemissä kaukolämpölaitos sijaitsee Karjalahdella (kuva 9). Kaukolämpöverkoston pituus Kemissä on noin 50 km ja se sijoittuu lähinnä keskustaan ja sen lähialueille. Lämmitettävät rakennukset ovat suurelta osin rivi- ja kerrostaloja sekä julkisia rakennuksia. Pientaloja piirissä on vain kymmenkunta. /31/ Kuva 9. Kemin kaukolämpövoimalaitos sijaitsee Karjalahdella\n22 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ Maakaasu Suomessa maakaasun osuus lämmön- ja sähköenergian tuotannosta on 30 prosenttia maakaasuverkon alueella Suomen kaakkois- ja eteläosassa. Koko Suomen sähköenergian tuotannosta maakaasun osuus oli vuonna ,6 prosenttia. Keski-Euroopassa maakaasun osuus sähkön- ja lämmitysenergian tuotannossa on huomattavasti suurempi laajojen maakaasuverkostojen vuoksi. Suomessa Itämereen suunniteltu kaasuputki aiheuttaa jatkuvaa kädenvääntöä niin hallituksen kuin luonnonsuojelijoiden kesken. Maakaasun poltto niin ikään aiheuttaa terveydelle ja ilmastolle vaarallisia hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä. /18, 83, 91/ 2.6. Pelletti, polttopuut ja polttohake Pelletti, polttopuut ja hakkeen poltto aiheuttavat hiilidioksidi päästöjä. Kuitenkin hiilidioksidia sitoutuu yhtä paljon metsän kasvaessa uudelleen. Pellettikattiloita on asennettu öljykattiloiden tilalle. Pilkkeen polttamiseen verrattuna pellettikattilan automatiikka lisää pellettiä kattilaan. Samoin hakepolttimissa on automaattinen hakkeen syöttöjärjestelmä. /104/ Niin pellettitakka (kuva 10) kuin varaavatakka soveltuvat hyvin lisälämmönlähteeksi. Kuva 10. Pellettitakka lisälämmönlähteenä\n23 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ Lämpöpumput Lämpöpumput (kuvat 11, 12 ja 13) ovat yleistyneet hurjaa vauhtia. Niiden tekniikkaa on kehitetty toimimaan Suomen kylmissä olosuhteissa. Vähäinen huollontarve ja nopea asennus ovat nostaneet muun muassa ilmalämpöpumppujen määrää Suomessa. Lisäksi lämmityskustannuksien ja sähkön hinnan nousu ovat lisänneet lämpöpumppujen suosiota. Kuva 11. Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö malli Mitsubishi Electric GE 25 Kuva 12. Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö malli Mitsubishi Electric GE 25. Kuvassa asentaja Rami Sippala Suomen Energiansäästökeskuksesta.\n24 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 14 Niin maalämpöpumppujen kuin ilmalämpöpumppujen toimintaperiaate perustuu samaan tekniikkaan. Pumput toimivat jääkaapin tavoin: rakennuksien ulkopuolelta kylmästä ilmasta, maasta tai vedestä kerätään auringon lämpöenergiaa ja siirretään se sisälle. Ilmalämpöpumpun toimintaa on käsitelty tarkemmin kohdassa 4.2 Lämpöpumppujen toimintaperiaate ja tekniikka. Sähköllä toimiva pumppu kerää ympäristöstä jopa kolme kertaa niin kutsutta ilmaista energiaa kuin mitä itse sähköverkosta kuluttaa. /104/ Kuva 13. Maalämpöpumppu Nibe Fighter 1240\n25 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ ENERGIAPOLITIIKKA JA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET 3.1. Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Valtioneuvosto antoi eduskunnalla selonteon pitkänaikavälin ilmasto- ja energiastrategiasta marraskuussa Sen mukaan noin 80 % Suomen ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta sekä liikenteestä. Selonteossa arvioitiin Suomen sähkönkulutuksen kasvavan noin prosentin vuosivauhtia vuoteen Vuonna 2020 sähköä kuluisi täten 103 TWh. Vuoden 2007 sähkönkulutus oli noin 90 TWh. Seurauksena sähkönkulutuksen kasvusta olisi, ettei EU:n komission asettamia energiankäytön ja päästöjen tavoitteita voida täyttää. Tavoitteisiin pääsemiseksi Suomi on asettanut muun muassa seuraavat tavoitteet. Puuperäisen energian, jätepolttoaineiden, lämpöpumppujen, biokaasun ja tuulienergiankin käyttöä lisätään voimakkaasti tulevaisuudessa. Uutena edistämiskeinona otetaan käyttöön kustannustehokas ja mahdollisimman markkinaehtoinen syöttötariffijärjestelmä. Lisäksi uusiutuvan energian osuus nostetaan vuoteen 2020 mennessä on 38 prosenttiin. Omavaraisuusastetta parannetaan sähköntuotannossa ja päästämättömiä tai vähäpäästöisiä laitoksia rakennetaan. Taloudellisesti kannattavia ja ympäristöllisesti hyväksyttäviä laitoksia rakennetaan, kuten vesi- ja tuulivoimalaitokset. On myös varauduttava lisäydinvoiman rakentamiseen. /5, 12, 32/ 3.2. Rakennusmääräykset ja energiatodistus Uudisrakennuksien rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä energiaselvitys. Energiaselvitys sisältää seuraavat tiedot: 1. rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus (RakMk D3 kohta 2.2) 2. IV-laitteiden ominaissähköteho (RakMk D2) 3. rakennuksen lämmitysteho (RakMk D3 kohta 2.4 ja 2.5) 4. arvio kesäajan huonelämpötilasta ja tarvittaessa jäähdytysteho (RakMk D3 kohta 2.8) 5. rakennuksen energiankulutus RakMK D3 6. rakennuksen energiatodistus RakMk D3. /9,39/ Pakolliseksi energiaselvitys tuli lähtien. Energiatodistuksen tavoitteet ovat kasvihuonekaasujen pienentäminen, osto- ja vuokraustilanteissa vertailun helpottaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Yleensä energiatodistuksen tekee pätevä asiantuntija. Uudet ja tiukemmat rakentamista koskevat energiavaatimukset tulevat voimaan Tämä tarkoittaa 30 % tiukempia rakennusmääräyksiä. /39/\n26 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ Ilmalämpöpumpun asennus rivitaloon tai osakkeeseen Asunto-osakeyhtiöiden ohjeellisen vastuunjakotaulukon mukaan sähköiset lämmityslaitteet (jopa lämminvesiboilerin sähköosat) ovat asunnon haltijan kustannus-, korjaus- ja huoltovastuulla. Ilmalämpöpumpun hankintaa suunniteltaessa on syytä ottaa yhteyttä taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaan tai taloyhtiön huoltoyhtiöön ja selvittää taloyhtiön kanta ilmalämpöpumpun asennukseen. On kohteliasta ottaa huomioon naapurit ilmalämpöpumpun paikkaa harkitessa. /3, 59/ 3.3. Talon energiatehokkuuden parantaminen Talon energiatehokkuuden parantamiseen voi vaikuttaa niin talon rakennus- kuin saneerausvaiheessa ja omalla toiminnallaan. Säästöt eivät kohdistu vain energiaan vaan myös ympäristöön. Mitä suurempi talo, sitä enemmän se kuluttaa energiaa. Valtion asettamia tavoitteita talojen energiatehokkuuden parantamiseksi ovat matalaenergiarakentamista edistäminen rakentamismääräyksien tarkistaminen ja tiedon lisääminen rakennusten kokonaisenergian kulutuksesta korjaus- ja energia-avustuksilla tukeminen asuinkiinteistöjen energiatalouden parantamista selvittävät kuntoarviot energiatehokkuutta parantavat investoinnit. /118/ Paras tapa varautua energiahintojen nousuun on rakentaa talo, joka kuluttaa vähän lämmitysenergiaa: seinien, alapohjan ja yläpohjan hyvä eristäminen lisää energiatehokkuutta noin 7-20 %. Jälkikäteen lisäeristäminen voi tulla kohtuuttoman kalliiksi. Markkinoilta löytyy valmiita ratkaisuja niin matala- kuin passiivienergiataloista. /118/ Erkkerit ja erilaiset kulmaukset lisäävät talon energiankulutusta ja ovat myös hankalia suunnitella ja rakentaa oikein. Yksikerroksinen talo kuluttaa energiaa vähemmän kuin kaksikerroksinen talo. Ikkunoiden oikea suunnittelu ja niiden sijoittaminen sekä ikkunan valinta vaikuttaa energiatehokkuuteen +/- 20 %. Talon ikkunoiden suunnittelu eteläsuuntaan säästää jopa 7 % energiaa. Myös lämmöntalteenotto on huomioitava, jotta ei lämmitetä niin sanotusti harakoille. /118/\n27 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 17 Arkielämässä asukkaan tulisi kiinnittää huomiota omaan käyttäytymiseen ja tottumuksiin. Energian säästöön voi vaikuttaa seuraavilla toimenpiteillä: Vältä turhaa tuuletusta. Käytä lämmintä vettä harkiten. Pese täysiä koneita pyykkiä ja astioita. Vaihda lamput energiasäästölamppuihin ja sammuta turhat valot. Tiivistä ovet ja ikkunat. Harkitse jäähdytystarvetta kesäisin. Sulata pakastin riittävän usein ja huolla muutkin kodin kylmälaitteet ja vaihda mahdolliset energiasyöpöt uusiin. Laske huonelämpötilaa asteella tai kahdella- sopiva C:a. Investoi niin sanottuun ilmaisenergiaan, kuten lämpöpumppuihin. Kuvassa 14 on esitetty VTT:n arvio talojen energiakulutuksesta. Vertailussa on normitalo (vuosina 2000, 2003 ja 2008) ja matala- sekä passiivienergiatalo. Normitalolla tarkoitetaan lämmön- ja eristysmääräysten nykyisen minimitason mukaisesti toteutettua rakennusta. Muutos vuoden 2000 normitalon ja vuoden 2008 normitalon välillä on noin 50 kwh/bm 3 vuodessa. Tämän on mahdollistanut rakennusmääräyksien kiristyminen. Kuitenkin ero normitalon ja passiivienergiatalon välillä on edelleenkin suuri. Onkin mietittävä, onko mahdollista, että tulevaisuudessa normitalo vastaisi passiivienergiatalon energiatehokkuutta? /6/ Kuva 14. Energiatehokkuuden vaikutus energiankulutukseen /6/\n28 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 18 Energian kokonaiskulutusta voidaan kuvata taulukon 1 mukaisesti. Kokonaisenergiankulutus muodostuu lämmityksestä, sähkönkulutuksesta ja jäähdytyksestä. Ilmalämpöpumppujen osalta häviöitä tapahtuu jäähdytyksen ja lämmityksen osalta. On kuitenkin huomattava, että lämpöpumput tuottavat lämpöä noin kolminkertaisesti suhteessa sen kuluttamaan energiaan nähden. Tällöin talon energiatehokkuus paranee. /106 Taulukko 1. Rakennuksien energiatase, -tarve ja kulutus /106/\n29 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ Lämmitys- ja energiankulutuksen arviointi Ennen ilmalämpöpumpun valintaa on syytä tarkastella omaa sähkönkulutusta ja tehdä arvio mahdollisesta ilmalämpöpumpun säästämästä lämmitysenergian kulutuksesta. Arviota ei tule tehdä pelkästään rahallinen säästö mielessä. Säästöodotukset eivät saa olla kohtuuttomat. Kuluttajan mahdollisista säästöistä tulee esittää realistinen arvio. Omakotitalon sähkönkulutuksen voidaan olettaa koostuvan seuraavasti lämmitys käyttövesi eli lämmin vesi käyttösähkö ja ilmastointi. Lämpöä karkaa ilmastoinnin ja tuuletuksien yhteydessä. Rakennuksen lämmöneristyskyky (ala- ja yläpohjan eristeet) ja asukkaiden tottumukset vaikuttavat lämmitysenergian tarpeeseen. Sään muutoksiin emme voi vaikuttaa, mutta pienentämällä lämmitystä jo yhdellä asteella pienenee lämmityskustannukset jopa 5 %. /104/ Internetistä löytyy laskureita sähkönkulutuksen arvioimiseksi ja halvimman sähköyhtiön löytämiseksi. Lähes kaikilla sähköyhtiöillä on omat laskurinsa. Esimerkiksi osoitteesta voi arvioida oman sähkönkulutuksen ja löytää halvimman sähköyhtiön. Tiedot sulakekoosta ja sähkösopimustyyppi löytyvät sähkölaskusta. Sivulla voi vertailla myös eri sähkön tuotantotapoja ja sähkön hintaa. Sähkönkulutusta voi arvioida karkeasti seuraavasti omakotitalo 120 kwh/m 2 matalaenergiatalo kwh/m 2 passiivienergiatalo kwh/m 2 nollaenergiatalo 0 kwh/m 2 käyttövesi vuodessa 1000 kwh/asukas käyttösähkö vuodessa 4000 kwh/kotitalous. Tästä voidaan olettaa, että 150 m 2 ja neljän asukkaan kotitalous kuluttaisi sähköä noin kwh. /104/\n30 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ LÄMPÖPUMPPUTYYPIT Jotta voimme ymmärtää ilmalämpöpumppujen toimintaa ja ilmalämpöpumpun hyötyjä, tulee tarkastella lämpöpumppujen tekniikkaa. On myös ymmärrettävä, millaisia lämpöpumppuja on markkinoilla, ja mihin niiden toiminta perustuu. Lämpöpumppua valittaessa on ymmärrettävä mahdollisten säästöjen suuruus, jotta pettymyksiä ei synny. Kuluttaja voi pettyä myös toteutuneeseen takaisinmaksuaikaan Lämpöpumppujen historia Lämpöpumput ovat pitkälle kehitettyä tekniikkaa. Niiden juuret juontavat kuitenkin jo 1800-luvun puoliväliin, jolloin William Thomson, Largsin ensimmäinen paroni Kelvin eli Lordi Kelvin ( ) esitteli jäähdytyskoneen toimintaperiaatteen. Lordi Kelvin oli brittiläinen fyysikko, matemaatikko, insinööri ja keksijä niin teoreettisen kuin kokeellisen tutkimuksen alalla. Erityisesti hänet tunnetaan työstään termodynamiikan, sähkön ja matemaattisien analyysien kehittäjänä. Yhdeksi tieteen suurmieheksi hänet teki hänen luomansa modernin fysiikan periaatteet ja absoluuttinen lämpötila-asteikko, jonka yksikkö Kelvin on nimetty hänen mukaansa. Lisäksi hänet tunnetaan käsitteen entropia ja termodynamiikan toisen pääsäännön luojana. /2/ Seuraavassa on esitetty lämpöpumpun vaiheita 1900-luvulla luvulla asennettiin ensimmäiset lämpöpumput luvulla toisen maailman sodan aiheuttaman hiilipulan vuoksi asennettiin lämpöpumppuja Keski-Eurooppaan luku oli öljykriisien aikaa ja ilmapumput lisääntyivät luvun energian hinnannousuun seurauksena lämpöpumput yleistyvät räjähdysmäisesti. Valtiot alkoivat tukea lämpöpumppujen hankinnoissa. /104/ 4.2. Lämpöpumppujen toimintaperiaate ja tekniikka Lämpöpumpun toimintaa voidaan verrata tavallisen kylmälaitteen, kuten pakastimen tai jääkaapin, toimintaan. Lämpöä kerätään kylmemmästä paikasta, ja se johdetaan lämpimämpään paikkaan. Lämmön siirtämisestä ja kaapin kylmyydestä huolehtii kompressori. /104/\n31 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 21 Yksinkertaisimmillaan lämpöpumpun toimintaa voidaan kuvata Carnot n prosessin avulla. Hyötysuhdetta on käsitelty kohdassa 4.3 Lämpökerroin eli COP-kerroin ja kylmäkerrointa kohdassa 4.4 Kylmäkerroin eli EER-kerroin. Kuvassa 15 on esitetty jäähdytyskoneen ja lämpöpumpun periaatekaavio. Teho saadaan kaavasta 1: P= Q h - Q c (1) Kuva 15. Jäähdytyskoneen ja lämpöpumpun periaatekaavio /100/ Lämpöpumpun osia ovat kompressori, lämmönvaihtimet ja putkistot kiertovesipumppuineen sekä säätölaitteet. Ilmalämpöpumput sisältävät seuraavat peruskomponentit: kompressori höyrystin (lämmön siirrin) lauhdutin (lämmön siirrin) termostaatti termostaattiventtiili puhallin putkisto täyttö- ja sulkuventtiilit (Rotalock-venttiilit) lämmön siirtoaine (kylmäaine). /56/\n32 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 22 TM Rakennusmaailman numerossa 5E/09 kuvattiin kuvan 16 mukaisesti ilmalämpöpumpun toimintaa ja sen osia. Höyrystimessä kylmäaine höyrystyy sitoen lämpöä ulkoilmasta. Kompressori puristaa kylmäainetta nostaen kylmäaineen lämpötilaa. Lauhduttimessa höyry nesteytyy ja lämpö johdetaan puhaltimien kautta huoneilmaan. Paine laskee paisuntaventtiilissä, ja samalla kylmäaineen lämpötila laskee. Sama periaate toimii kaikissa lämpöpumpuissa. Kylmäaine ja mistä (kallio, vesistö, ilma) lämpö siirretään ja mihin se luovutetaan (ilmaan, veteen) vaihtelevat. /111/\n33 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 23 Kuva 16. Ilmalämpöpumpun toiminta ja sen osat /111/\n34 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ Kompressorityypit Lämpöpumpun tärkeimpiä osia on kompressori. Kompressorin tehtävänä on puristaa kylmäaine korkeassa paineessa lauhduttimelle. Paineen kasvaessa kylmäaineen lämpötila nousee. Lämpöpumpuissa olevat kompressorit voidaan jakaa mäntä- ja kierukkakompressoreihin. /98/ Mäntäkompressori Mäntäkompressori on yleisin kompressorityyppi. Niitä käytetään- niin polttomoottoreissa kuin jääkaapeissa. Mäntäkompressorin osat ovat kampiakseli, kiertokanki, mäntä ja sylinteri. Mäntä liikkuu edestakaisin sylinterissä aiheuttaen kylmäaineen virtauksen venttiilien kautta sylinteriin ja sieltä pois. Kuvassa 17 on esitetty mäntäkompressorin toimintaperiaate. Mäntäkompressorin toiminnan vaiheet: 1. Kompressorin männän (1) liikkuessa alas nestettä virtaa sylinteriin (2). 2. Mäntä puristaa nestettä ylöspäin suuntautuvan liikkeen aikana ja nesteen paine kasvaa ja samalla nesteen lämpötila nousee. 3. Männän ollessa yläasennossa neste virtaa pois sylinteristä. Männän liike saadaan aikaan kampiakselilla (epäkeskoinen akseli). Kuvassa 16 on mäntäkompressori. /93/ 1 2 Kuva 17. Mäntäkompressori /93/\n35 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 25 Kierukkakompressori Kierukkakompressorit eli scroll-kompressorit (kuva 18) ovat mäntäkompressoreita kehittyneempiä. Kierukkakompressorit tuottavat suuremman kompressoritehon kuin mäntäkompressorit. Kierukkakompressorin etuja ovat rakenteen yksinkertaisuus ja osien vähyys, jotka näkyvät kompressorityypin luotettavuudessa ja pitkäikäisyydessä. Käyntiääni saadaan hiljaiseksi, koska kierukkakompressori ei tarvitse venttiilejä. Mäntäkompressorissa mäntä liikkuu edestakaisin. Kierukkakompressorin tasainen liike vähentää mahdollisia vuotoja etenkin liitoskohdissa. Myös kierukkakompressorin voiteluaine kulkee kylmäaineen mukana, joka estää kuumenemisen ja kulumisen. Tämä takaa laitteelle pitkän käyttöiän. /8, 57, 93, 104/ Kuva 18. Kierukkakompressoreja /8/\n36 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 26 Kierukkakompressorin toimintaperiaate on esitetty kuvassa 19. Tässä kaksi toisissaan kosketuksissa olevaa kierukkaa puristavat kylmäaineen toisen kierukan pysyessä paikoillaan ja toisen tehdessä paikallaan pientä kiertoliikettä kuitenkaan kääntymättä. Ulkolaidalle imeytyy kylmäainetta ja kohti keskustaa kylmäaine puristuu ja paine sekä lämpötila kasvavat. Lämmennyt ja paineistettu kylmäaine johdetaan lauhduttimeen. /104/ Kuva 19. Kierukkakompressorin toimintaperiaate /104/ Twin rotary kompressori Twin rotary -kompressori on kaksinokkainen pyörivä kompressori. Twin rotary -kompressorin hyviä puolia ovat mekaaninen vakaus ja kaksoislapatekniikan mahdollistama vähäinen värähtely. Lämpötilan säätömahdollisuus pienillä tehoilla on mahdollista, koska kierrosnopeutta voidaan pienentää ilman epävakautta. Muita twin rotary -kompressorin hyviä puolia ovat alhainen melutaso ja R410A-kylmäaineella saavutettava kompressoriteho. /76/\n37 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ Oikosulkumoottori Ilmalämpöpumput ottavat tarvitsemansa sähkön sähköverkosta oikosulkumoottoria varten. Oikosulkumoottorin tehtävänä on pyörittää kompressoria. Oikosulkumoottorin (kuva 20) kuluvia osia ovat laakerit. Moottorin hyvä puoli onkin vähäinen huollontarve. /104, 112/ Oikosulkumoottoriin syötetty vaihtovirta aiheuttaa staattoriin pyörivän magneettikentän. Roottorin oikosuljettuihin virtapiireihin indusoituu virta, kun staattorin magneettivuo leikkaa roottorin sauvoja. Roottori lähtee seuraamaan pyörivää staattorikenttää. Tyypillisesti moottoria ohjataan taajuusmuuttajalla (nopeutta tai momenttia). Ohjaimeen kytketään anturit, jotka antavat tietoa ohjauksen tarpeesta. Etuna taajuusmuuttajilla on niiden tuoma energian säästö. Kuva 20. Oikosulkumoottori ABB:n M3000 ja sen osat /112/ Suomessa vaihtosähköverkon taajuus on 50 Hz. Tämä tarkoittaa käytännössä, että moottori pyörii jännitteen suunnan vaihtuessa 50 kertaa sekunnissa (1 Hz = 1 1/s) eli 3000 kertaa minuutissa. Kuitenkin häviöt vaikuttavat pyörimiseen ja todellinen pyörimisnopeus on 2900 kertaa minuutissa. Kolmivaihemoottorissa pyörimisnopeus on puolet yksivaihemoottoreihin verrattuna eli 1450 kierrosta minuutissa. /104/\n38 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ Hermeettinen ja puolihermeettinen kompressori rakenne Hermeettisellä kompressorityypillä tarkoitetaan kompressorin ja oikosulkumoottorin sijoittamista tiiviiseen koteloon (kuva 21). Kotelo suojaa kompressoria ja moottoria pölyltä ja lialta. Etuna hermeettisellä rakenteella on, ettei hukkalämpöä pääse ympäristöön, vaan moottorinlämpö lämmittää myös kylmäainetta. /104/ Kuva 21. Hermeettinen rakenne /56/ Huonona puolena voidaan pitää itse kotelon rakennetta. Sen rikkouduttua on koko hermeettinen kompressoriyksikkö vaihdettava uuteen. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää puolihermeettistä kompressoria (kuva 22). Puolihermeettisiä ratkaisuja käytetään suurissa lämpöpumpuissa. /104/ Kuva 22. Puolihermeettinen rakenne /56/\n39 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ Kylmäaineet ja niiden luokittelu Ilmalämpöpumpuissa käytettävät kylmäaineet voidaan jakaa fluorivetyihin ja luonnollisiin kylmäaineisiin, kuten hiilidioksidi CO 2. Ilmalämpöpumpuissa eniten käytetyt kylmäaineet eli fluorihiilivedyt, toisin sanoen HFC-yhdisteet, ovat syrjäyttäneet CFC-yhdisteet eli freonit. Freonit tuhoavat ilmakehän otsonikerrosta edistäen täten kasvihuoneilmiötä. Vaikka tilalle käyttöön otetut HFC-yhdisteet ovat myös kasvihuonekaasuja, ne hajoavat luonnossa eivätkä tuhoa otsonikerrosta. Jotta HFC-yhdisteiden käyttö voidaan kylmäaineena lopettaa, täytyy tilalle kehittää ympäristölle turvallisempia kylmäaineita. Yhtenä vaihtoehtona voidaan pitää hiilidioksidia, jota on luonnostaan ilmakehässä. Tällä hetkellä Sanyo markkinoi ainoana hiilidioksidia kylmäaineena käyttävää ilmavesilämpöpumppua. Hiilidioksidi aiheuttaa kuitenkin turvallisuuden kannalta toimenpiteitä. Hiilidioksidia kylmäaineena käyttävien lämpöpumppujen paine nousee 100bar:n jopa ylikin. Tästä syystä laitteiston rakenne on suunniteltu siten, että mahdollisissa räjähdystilanteissa kylmäaine leviää ulkoilmaan eikä räjähdystä pääse tapahtumaan sisätiloissa. Etuna hiilidioksidissa on myös sen korkeammassa lämpötilassa. Lämpö luovutetaan ilmaan 60 C:sa. /62, 104/ HFC-kylmäaineita ovat mm. R134a, R404A, R407C, R410A ja R507, jotka ovat ongelmajätteitä. Ne tulee ottaa talteen ja toimittaa käsiteltäväksi asianmukaisella tavalla. Ilmalämpöpumpuissa yleisin käytetty kylmäaine on R410A./61, 62/ Kylmäaineiden käsittelylupia ja niihin liittyviä määräyksiä on käsitelty kohdassa 7.2 Turvallisuusmääräykset ja kylmäaineluvat. Suomessa kylmäaineista ja niiden käsittelystä voi saada tietoa Suomen Kylmäliikkeiden liitto Ry:n kautta Säätölaitteet Ilmalämpöpumppujen säätö voidaan suorittaan kahdella eri tavalla, joko on/ off- säätönä tai invertterisäätönä. On/ off-säädössä kompressori käynnistyy termostaatin mukaan ja käy täydellä teholla niin kauan kunnes termostaatti katkaisee lämmön tuotannon. Ongelmaksi muodostuu kompressorin käynnistymien ja sammuminen. Tätä voidaan verrata auton kylmäkäynnistykseen, mikä kuluttaa auton moottoria. Lisäksi käyntikertojen lukumäärä ja niiden pituus vaihtelevat sääolosuhteiden mukaan. Myös kompressorin käynnistyessä aiheuttama melu on on/ off- säädön huonoja puolia. /27, 104/\n40 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 30 Invertterisäädön (kuva 23) tarkoituksena on saada kompressori käymään tasaisesti pitkiä aikoja ilman pysähtymistä. Melu vähenee ja käyttöikä pitenee. Elektronisella laitteella niin kutsutulla inventterillä muutetaan vaihtosähkön taajuutta, jolloin kompressori käy tasaisesti ilman toistuvia pysähtymisiä ja käynnistymisiä. Inventterit ovat kehittyneet nopeasti ja kehityksen myötä niiden käyttö on ilmalämpöpumpuissa yleistynyt, ja hinnat ovat laskeneet. /27, 104/ Kuva 23. On/off-tekniikka ja inverter-tekniika eroavat toisistaan kompressorin käynnin mukaan /104/ Lämpöpumppujen yhteydessä puhutaan myös osateho- ja täystehomitoituksesta. Osateholle säädetty laite ei tuota kaikkea lämmitykseen tarvittavaa energiaa vaan tarvitaan lisälämmityksellä tuotettua energiaa kattamaan lämmityksen vaje. Mitä pienemmällä osateholla ilmalämpöpumppu käy, sitä enemmän lisälämmitystä tarvitaan. Elektroninen paisuntaventtiili Elektronisella paisuntaventtiilillä saavutetaan korkeampi höyrystymislämpötila kuin perinteisellä paisuntaventtiilillä. Täten höyrystimestä saadaan huomattavasti suurempi teho ja koneiston hyötysuhde paranee. /1/ Anturit Ilmalämpöpumpuissa anturien tehtävänä on mitata sisäilman lämpötilaa. Termostaatti katkaisee lämmityksen, kun lämmitystä ei tarvita, ja käynnistää ilmalämpöpumpun, kun anturi ilmoittaa sisäilman lämpötilan olevan säädettyä alhaisempi. /56/\n41 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ Lämpökerroin eli COP-kerroin Lämpöpumppujen tehokkuutta kuvaamaan on määritetty niin sanottu COP-kerroin. COP muodostuu sanoista Coefficient Of Performance. Käytännössä COP-kerroin kuvaa pumpun tuottamaa energiamäärää kuluttamaansa energian suhteeseen. Näin ollen COP-kertoimen ollessa 3 kuluttaa pumppu tuottamaansa 3 kilowattituntia kohden yhden kilowattitunnin verran sähköä. Ilmalämpöpumppujen toimintaperiaate ja COP- kerroin saadaan termodynamiikassa esitetyn Carnot-prosessin mukaisesti. /111/ Teoriassa COP-kerroin voidaan määritellä kaavan 2 mukaisesti: COP- /Lämpökerroin = T 2 / (T 2 -T 1 ), missä (2) T 1 = Ulkoilman, maan tai veden lämpötila eli kohteen lämpötilaa, mistä lämpö kerätään (Kelvin- yksikössä). T 2 = Kylmäaineen lauhtumislämpötila eli sisäilman tai kiertoveden lämpötila (Kelvinyksikössä). /104/ Esimerkiksi kaavan 2 mukaisesti saadaan COP-kerroin laskettua, kun ilmanlämpötila on 0 C eli 273K ja energia luovutetaan lämpötilassa 50 C eli 323K: COP- /Lämpökerroin= 323K/( )K= 6,46 (2)\n42 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 32 Taulukossa 2 on esitetty COP-kertoimen vaikutusta energiaosuuksiin. Taulukosta voidaan havaita COP-kertoimen kasvavan suhteessa ilmaisenergiaan. /101/ Taulukko2. lämpökertoimen vaikutus energiaosuuksiin /101/ Tämä teoreettinen arvo vastaa kuitenkin harvoin todellisuutta. Oletuksena on, että lämpöpumppu toimii 100 % hyötysuhteella. Laitteistossa kuitenkin esiintyy aina kitkaa ja lämpöhäviöitä. Hyötysuhdetta alentaa käytännössä kompressorin ja apulaitteiden sähkönkulutus, ja keruulämpötila tulisi mitata paisuntaventtiilin jälkeen höyrystimessä, ja luovutuslämpötila kylmäaineen lämpötilana kompressorin jälkeen lauhduttimessa. Käytännössä COP-kertoimen arvo on 3. /94, 104/ Ongelmaksi muodostuu kuitenkin ilmalämpöpumppujen toiminnan tehokkuus verrattaessa lämmitys tarpeeseen. Ilmalämpöpumppu toimii tehokkaimmin, kun ulkoilman ja sisäilman eli keruu- ja luovutuslämpötilojen lämpötilaero on pieni. Mitä kylmemmäksi pakkanen kiristyy, sitä huonommaksi ilmalämpöpumpun hyötysuhde laskee. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että kovilla pakkasilla ilmalämpöpumput lämmittävät sähkövastuksilla juuri, kun sähkönkulutus on muutenkin korkeimmillaan. Tämä ei poista ongelmaa sähkön riittävyydestä kovilla pakkasilla. /111/\n43 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 33 Kuvassa 24 on esitetty lämpöpumpun hyötysuhteen ja ilman lämpötilan välistä käyttäytymistä. Parhaimmillaan hyötysuhde on siis pienillä pakkasilla ja +7 C asteessa. Tutkimustulos on TM Rakennusmaailma 5E/09 tehdystä ilmalämpöpumppujen vertailusta. Kuvasta 23 näkyy myös, millä osateholla pumppu on mittaushetkellä käynyt. /111/ Kuva 24. Ulkolämpötilan vaikutus COP- kertoimeen /111/ Hyötysuhteen parantamiseksi kannattaakin muun lämmityksen termostaatit asettaa alempaan lämpötilaan kuin lämpöpumpun termostaatit. Esimerkiksi sähköpatterit kannattaa säätää noin C:seen, kun ilmalämpöpumpun termostaatti on asetettu 20 C:seen. Ruotsissa kehiteltävässä lämpöpumppujen gsm-ohjausjärjestelmän avulla lämmitystä ohjataan gsm-verkon välityksellä tulevien säätiedotteiden mukaan. Näin voidaan ennakolta aloittaa lämmitys ennen pakkasen kiristymistä ja lopettaa lämmitys jo ennen ilman lauhtumista. Tämä vähentää muun muassa ilmastointilaitteen ja liian lämpimän huoneilman takia suoritettavan tuulettamisen välityksellä ulkoilmaan siirtyvää lämpöenergiaa eli niin sanotusti harakoille lämmittämistä. Tästä tekniikasta arvellaan koituvan noin 10 % säästöt. /104/ TM Rakennusmaailma kehittää mittausolosuhteita, joissa ilmalämpöpumput voitaisiin tutkia luotettavasti. Myös VTT:n tutkimukset ja mittaukset ovat luotettavia. VTT:n mittaukset suoritetaan Otaniemessä Espoossa. Internetistä löytyy erilaisia COP- kannattavuuslaskureita vuosisäästöjen ja COP-kertoimen tarkasteluun.\n44 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ Kylmäkerroin eli EER-kerroin Teoreettinen kylmäkerroin eli EER (Energy Efficiency Ratio) voidaan määritellä myös carnot- prosessin mukaisesti (kaava 3): EER- /kylmäkerroin= T 1 / (T 2 -T 1 ), missä (3) T 1 = Ulkoilman, maan tai veden lämpötila eli kohteen lämpötilaa, mistä lämpö kerätään (Kelvin- yksikössä). T 2 = Kylmäaineen lauhtumislämpötila eli sisäilman tai kiertoveden lämpötila (Kelvinyksikössä). /100/ Ilmalämpöpumpulla jäähdytettäessä kannattaa huoneilman lämpötilaa laskea aste kerrallaan. Tämä säästää enemmän sähköä kuin kerralla tavoiteltuun lämpötilaan jäähdytettäessä. /107/ 4.5. Antoteho, ottoteho ja puhallusteho Ilmalämpöpumppua hankittaessa tulisi ottaa huomioon myös antoteho ja ottoteho. Tärkeää on selvittää kuinka pieneksi ottotehon voi säätää. Esimerkiksi: 1. Daikin INVERTTERI ILMALÄMPÖPUMPPUFTXG E-sarja hi-wall FTXG25E- W/S: Ottoteho, jäähdytys min~nimellis~maks kw 0,3~0,62~0,95 ja Ottoteho, lämmitys min~nimellis~maks kw 0,29~0,825~1,42 Jäähdytysteho (antoteho) min~nimellis~maks kw 1,3~2,5~3,0 ja Lämmitysteho (antoteho) min~nimellis~maks kw 1,3~3,4~4,5. /7/ 2. Mitsubishi MSZ-FD 25 VABH: Lämmitysteho (nimellisteho) kw 1,5 6,3 (3,2) ja Jäähdytysteho (nimellisteho) kw 1,1 3,5 (2,5) Omakäyttöteho (lämmitys), nimellisteho kw 0,60 ja Omakäyttöteho (jäähdytys), nimellisteho kw 0,485. /34/ Ottotehon ja antotehon suhde kertoo pumpun hyötysuhteesta. Säätämisen mahdollisuus lisää laitteen energiatehokkuutta ja lisää säästöjä. Puhallustehoon kannattaa kiinnittää huomiota, koska se kertoo kuinka tehokkaasti laite levittää lämpöä huoneilmaa. Jos puhallusteho on olematon, ei hyvällä hyötysuhteella ole merkitystä.\n45 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ Erilaisia lämpöpumppuja Lämpöpumput voidaan jakaa neljään eri ryhmään lämpöpumpun lämmön keräystavan ja luovutustavan mukaan. Tunnusvärejä käytetään erottamaan eri lämpöpumpputyypit toisistaan: 1. ilmalämpöpumppu ILP, sininen 2. ilmavesilämpöpumppu UVLP, punainen 3. poistoilmalämpöpumppu PILP, keltainen 4. maalämpöpumppu MLP, vihreä 5. suorahöyrystinlämpöpumppu. /64, 104/ Jotta lämpöpumppujen vertailu olisi helppoa, testataan lämpöpumput ennalta sovituissa lämpötiloissa. Esimerkiksi maalämpöpumpuissa merkintä 0/35 tarkoittaa maapiiriin palaavan nesteen lämpötilaan 0 C ja lämmityspiiriin palaavan veden lämpötilaa 35 C. Laitevalmistajan käyttöohjeissa on merkinnät EU:n direktiiveistä, CE-merkinnästä ja COPkertoimesta. /51/ Suomen Lämpöpumppuyhdistys Ry eli Sulpu tekee yhteistyötä EU direktiivien valmistelussa Euroopan Lämpöpumppuyhdistyksen EHPA: n kanssa. Kansaivälinen Energiajärjestö IEA on perustanut lämpöpumppuorganisaation (IEA Heat Pump Programme eli IEA HPP) edistämään lämpöpumpputeknologian yleistymistä maailmanlaajuisesti. Ohjelma palvelee niin päättäjiä, viranomaisia, suunnittelijoita ja tutkijoita sekä tavallisia kansalaisia.\n46 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ Ilmalämpöpumput, ILP Ilmalämpöpumppujen toimintaperiaate (kuva 25) perustuu suoraan ulkoilmasta kerättävään auringon lämpöenergiaan. Ilmalämpöpumppujen etuina ovat helppo asennettavuus sekä uudis- että saneerauskohteisiin, edullinen hinta ja yksinkertainen tekniikka. Lämmitysenergiasta ilmalämpöpumpulla on mahdollisuus säästää noin %. Tarkemmin ilmalämpöpumpun toimintaperiaatteen voi kerrata kohdasta 4.2 Lämpöpumppujen toimintaperiaate ja tekniikka. /64, 104/ Kuva 25. Ilmalämpöpumpun toimintaperiaate /64/ Ilmavesilämpöpumppu, UVLP Kuten nimestäkin voi päätellä, ilmavesilämpöpumppu (kuva 26) kerää lämpöenergian ilmasta ja luovuttaa sen veteen vesivaraajassa. Etuna ilmalämpöpumppuun verrattuna on, että ilmavesilämpöpumpulla voi lämmittää myös käyttövettä ja järjestelmä toimii vesikiertoisella patteriverkostolla varustetuissa talouksissa. Ilmavesilämpöpumput säästävät jopa 65 % lämmityskustannuksista ihanneolosuhteissa. Realistinen arvio on välillä %. /64/ Kuva 26. Ilmavesilämpöpumppu lämmittää veden vesivaraajassa /64/\n47 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ 37 Tarkemman kuvan ilmavesilämpöpumpun toiminnasta saa kuvasta 27. Kuvassa 27 on esitetty Sanyon hiilidioksidi-ilmavesilämpöpumpuntoimintakaavio. Ilmavesilämpöpumput antavat parhaan hyötysuhteen talouksissa, joissa käytetään paljon lämmintä vettä talon lämmityksen lisäksi, esimerkiksi lapsiperheet. Kuva 27. Sanyo inverter CO 2 ilmavesilämpöpumpuntoimintaperiaate /58/ Poistoilmalämpöpumppu, PILP Poistoilmalämpöpumpulla otetaan hyötykäyttöön talosta ilmastoinnin kautta poistuva lämpöenergia eli normaalisti harakoille menevä lämpö. Kerätty lämpö luovutetaan takaisin joko tuloilmaan tai vesivaraajan lämmitykseen. /64, 104/ Nykyisien rakennusmääräyksien vuoksi uusiin taloihin on asennettava lämmön talteenotto. Tämä tarkoittaa, että 30 % lämmöstä on otettava talteen. Poistoilmalämpöpumpun säästö on noin %. /49/


TaskRabbit: Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää veroista itsenäisenä urakoitsijana - Appjobs Blogi\nEtusivu / Resurssit / TaskRabbit: Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää veroista itsenäisenä urakoitsijana\nTaskRabbit: Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää veroista itsenäisenä urakoitsijana\nheinäkuu 13, 2018 (Viimeksi päivitetty: kesäkuu 17, 2020)\nMukaan Kansallinen tilastokeskus6% kaikista Yhdistyneen kuningaskunnan työntekijöistä käyttää jakamistalouden sovelluksia lisätäkseen päivittäisiä tulojaan. TaskRabbitin kaltaiset alustat mahdollistavat siten yhä useampien paikallisten ihmisten Lontoo, Liverpool, Leeds, Birmingham, Manchester, Bristol, Glasgow ja Brighton haastaa perinteiset työskentelytavat ja tutkia uusia tulovirtoja. Verotus keikkatyöntekijänä voi kuitenkin olla hieman hämmentävää. Siksi olemme laatineet lyhyen, mutta hyödyllisen oppaan, jossa kerrotaan keikkatyöntekijöitä koskevat nykyiset veropäätökset Yhdistyneessä kuningaskunnassa.\nEnsinnäkin TaskRabbitin työntekijöitä ei pidetä TaskRabbitin työntekijöinä; TaskRabbit kutsuu heitä nimellä riippumattomat toimeksisaajat. Periaatteessa itsenäiset työnsuorittajat määrittelevät itse tuntihintansa, aikataulunsa, työalueensa ja maksavat omat veronsa. Ja tässä kohtaa asian ymmärtäminen voi olla hankalaa - mutta me autamme sinua selvittämään sen!\nSivustolta saatua maksua ei veroteta, ja sinun on ilmoitettava siitä HMRC:lle itsenäisenä yrittäjänä. Miten tämä tehdään? Se on oikeastaan melko helppoa! Yksinkertaisesti lataa tapahtumahistoriasi suoraan TaskRabbitin verkkosivustolta! Jos sinulla on kysyttävää raportointiprosessin aikana, HMRC tarjoaa aina ajoissa asiakastukea ja opastusta, ja se on helposti tavoitettavissa numerosta 0300 200 3402.\nKun yksi suurimmista haasteista itse-työllistäjien on käsitellä verojaan, HMRC yrittää vuodesta 2016 lähtien jatkuvasti vastata kaikkiin kysymyksiin ja tarjota kaiken tarvittavan avun itsenäisille keikkatyöntekijöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Onko sinulla hieman selkeämpi käsitys siitä, miten edetä verojen kanssa? Älä sitten enää odota ja rekisteröidy TaskRabbitiin osoitteessa Lontoo, Liverpool, Leeds, Birmingham, Manchester, Bristol, Glasgow ja Brighton.\nSeuraa pupua ja tienaa lisää rahaa - Kuinka tehdä rahaa TaskRabbitilla?\nAika päivittää koti keväällä TaskRabbitin avulla!\nTop 4 hauskinta TaskRabbitista löytynyttä tehtävää\nTyöskentele TaskRabbitille: Perimmäinen opas & miten aloittaa työskentely\nkesäkuu 18, 2020 (Viimeksi päivitetty: tammikuu 8, 2021)\nmaaliskuu 16, 2018 (Viimeksi päivitetty: kesäkuu 17, 2020)


Usein kysyttyä silmien laserleikkaus - Eiran lääkäriasema ja sairaala\nEtusivu / Asiointi Eirassa / Artikkelit / Silmäklinikka / Usein kysyttyä silmien laserleikkaus\nUsein kysyttyä: Miinusnäön korjaus laserleikkauksella\nPääseekö laserleikkauksella kokonaan eroon miinuslaseista? Sattuuko leikkaus? Eiran sairaalan optikko Sirkku Mäkinen vastaa yleisimpiin kysymyksiin.\nPääseekö SMILE-laserleikkauksella kokonaan eroon silmälaseista?\nSMILE-Laserleikkauksella on mahdollista päästä kaukolasitarpeesta kokonaan eroon, mutta n. 45-vuotiaana alkavan ikänäön mukana tuomaa lukulasitarvetta sillä ei poisteta. Ikänäkö tulee kaikille jossain vaiheessa, oli silmiä leikattu tai ei.\nLaserleikkauksella voidaan korjata miinusnäköä eli likinäköä maksimissaan -10.00 saakka, mutta siitä suuremmille voimakkuuksille voi ICL-leikkaus eli silmäsisäinen piilolinssi -leikkaus olla mahdollinen. Lue lisää ICL-leikkauksesta.\nKenelle smile-laserleikkaus sopii?\nSmile-laserleikkaus sopii sinulle yli 18-vuotias, joka tarvitset silmälaseja nähdäksesi tarkasti kauas. Varsinaista yläikärajaa ei ole, mutta yli 50-vuotiaille SMILE-laserleikkaus ei ole välttämättä paras vaihtoehto.\nJos käytössäsi on jo moniteholasit tai käytät miinuslaseja ja lähinäkösi on alkanut huonontua, suosittelemme ikänäköleikkausta. Eira silmäklinikalla ikänäköleikkauksia tehdään sekä linssileikkauksena että uudella Blended Vision -laserleikkausmenetelmällä. Lue lisää ikänäköleikkauksesta.\nSinun ei tarvitse itse miettiä mikä on sinulle paras leikkausvaihtoehto. Ammattitaitoiset sairaalaoptikkomme selvittävät laajassa silmäleikkauksen esitutkimuksessa juuri sinulle parhaan leikkausvaihtoehdon. Samalla tarkistetaan silmiesi terveydentila.\nMitä eroa on Lasik- ja SMILE-leikkauksella?\nLASIK ja SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) ovat yleisimmät laserleikkausvaihtoehdot, mutta nykyään Suomessa tehdään pääasiassa SMILE-leikkauksia. SMILE-leikkaus on modernein laserleikkaus miinusnäön korjaamiseen. SMILE-leikkauksessa sarveiskalvoon ei tehdä läppää niin kuin perinteisissä LASIK tai FemtoLASIK-leikkauksissa. Tämän ansiosta leikkauksesta toipuminen on nopeampaa sekä miellyttävämpää ja leikkaukseen liittyvät riskit entistä harvinaisempia.\nAiheuttaako silmien laserleikkaus kuivasilmäisyyttä?\nPerinteisessä LASIK-tekniikassa sarveiskalvolle tehtävä läppä katkaisee tuntohermoja sarveiskalvon pinnasta. Tämä aiheuttaa lisääntyvää kuivasilmäisyyttä. SMILE-tekniikalla leikatuilla potilailla silmän pinnan tuntohermot eivät vaurioidu ja siksi SMILE-tekniikalla leikatuilla potilailla kuivasilmäisyyden lisääntyminen on harvinaista.\nLaserleikkausta ei tehdä raskauden tai imettämisen aikana, koska hormonitoiminnan muutokset vaikuttavat usein myös silmän taittovoimaan. Leikkaus voidaan tehdä, kun imettämisen lopettamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.\nSitooko esitutkimus minut leikkaukseen?\nVaikka esitutkimus on maksuton, ei se sido sinua Eiran sairaalassa millään tavalla. Emme veloita esitutkimuksesta erikseen, vaikka et päätyisi leikkauttamaan silmiäsi Eiran sairaalassa.\nEnnen laserleikkausta tai esitutkimusta sinun tulee pitää viikon tauko piilolinsseistä ja leikkausta edeltävänä päivänä on vältettävä alkoholijuomia. Muuten saat syödä ja juoda normaalisti. Saavu leikkaukseen ilman silmämeikkiä ja vältä voimakkaita hajusteita, koska ne saattavat haitata laserlaitteen toimintaa.\nLeikkauksen jälkeen näkösi on sumuinen loppupäivän ja autolla ajaminen on sallittua vasta seuraavana päivänä.\nVoinko tehdä leikkauksen aikana jotain väärin ja pilata lopputuloksen?\nEt voi tehdä leikkauksen aikana mitään väärin. Laserlaitteet on suunniteltu niin, että ne joko seuraavat silmän liikettä tai pysäyttävät laseroinnin jos potilas liikahtaa.\nLeikkaus ei satu. Silmä puudutetaan toimenpidettä varten. Saatat tuntea pientä roskan tunnetta silmäluomilla leikkauksen aikana.\nMiten kauan laserleikkaus kestää?\nLaserointivaihe vie maksimissaan 30 sekuntia ja toimenpide kokonaisuudessaan n. 5 minuuttia/silmä. Kokonaisuudessaan esivalmisteluineen ja kotiutuksineen päivään on hyvä varata noin kaksi tuntia.\nLeikkauksesta toipuminen on nopeaa ja kivutonta. Silmät ovat loppupäivän kutiavat ja vetistävät ja näkö on vielä sumeaa. Saat leikkauksen jälkeen mukaasi suojalasit, joita käytetään yleensä seuraavaan aamuun saakka. Ensimmäisen viikon aikana et saa koskea silmiin ja ne on suojattava vedeltä sekä lialta. Uimista, saunomista sekä voimakasta fyysistä rasitusta on myös vältettävä ensimmäinen viikko. Antibiootti- kortisonitippoja määrätään yleensä kahdeksi viikoksi.\nNäkö alkaa yleensä kirkastua seuraavana päivänä ja mm. tietokoneen käyttö ja autolla ajo onnistuu jo hyvin. Töistä on kuitenkin hyvä olla pois vielä leikkausta seuraavana päivänä.\nKyllä. Eiran sairaalassa käydään kahdessa maksullisessa jälkitarkastuksessa. Kuukauden kuluttua leikkauksen jälkeen käydään silmälääkärin kontrollissa. 6 kk:n jälkeen leikkauksesta käydään optikolla jälkitarkastuksessa. Katso hinnasto täältä.\nOnko smile-leikkauksella takuu?\nSMILE-Laserleikkauksilla on 2 vuoden takuu. Mikäli leikkauksella ei saavuteta tavoiteltua lopputulosta tai jos voimakkuus hieman palautuu kahden vuoden aikana, voidaan uusintaleikkaus tehdä veloituksetta.\nAsiantuntijana artikkelissa on Sirkku Mäkinen\nLue lisää SMILE-laserleikkauksesta\nElämäni on entistä huolettomampaa - Nelli korjautti näkönsä SMILE-laserleikkauksella\nNelli Hyppönen koki silmälasit ja piilolinssit hankalina. SMILE-laserleikkaus teki ne turhiksi. Nelli, 21, kertoo, miten leikkaus muutti hänen arkeaan.\nValokuvaaja valitsi silmien laserleikkauksessa korkean laadun\nKun valokuvaaja Aaro Keipi päätti mennä silmien laserleikkaukseen, hän halusi varmistaa, että lopputulos olisi mahdollisimman laadukas. Eiran sairaalassa tehdyn SMILE-operaation jälkeen tarkkaa näköä vaativa työkin rasittaa silmiä vähemmän.\n"Silmien laserleikkaus teki elämästäni paljon helpompaa"\nMaijulle tehtiin ReLEx SMILE -laserleikkaus, jolla poistetaan miinustehoja silmistä. Leikkaus yllätti positiivisesti monella tapaa. Lue, millainen kokemus SMILE-leikkaus oli.\nViimeisimmän SMILE-tekniikan ansiosta taittovirhe voidaan korjata ilman perinteisesti sarveiskalvoon tehtävää läppää. Silmän pintakerros säilyy näin eheämpänä ja kuivasilmäisyyden riski pienenee. Tutkimukset osoittavat SMILE-leikkausten hoitotulosten olevan erinomaisia.\nSMILE-lasertekniikka on iso edistysaskel silmien laserkirurgiassa\nUusin SMILE-lasertekniikka on ollut iso edistysaskel silmien laserkirurgiassa. Jo yli 1,5 miljoonaa leikkausta, kertoo silmäkirurgi Petri Oksman.


5 urosta + 4 narttua, 5 males + 4 females\nisä/father: PPR1 PAIM2 Mustan Magian Piski\nred tri silmät ok, kivesvikainen, lonkat A/A, kyynärät 0/0, polvet 0/0, selkä ja olat terveet BH, JK1, toko TK4, agi1\nPelasta Maailma "Käämi"\nred tri silmät ok, selkä ja olat ok, polvet 0/0, lonkat B/B, kyynärät 0/0 BH, FI TVA, FI VPVA, agi1, LT 246++\nMyrskyn Ratsu "Myrsky"\ntri silmät ok, selkä ja olat ok, polvet ok, lonkat A/A, kyynärät 0/0 BH, JK3, toko AVO1\nred tri silmät ok työkoira\nElokuun kruunu "Tuuri"\nred tri silmät ok, kivesvikainen, selkä, olat ja polvet ok, lonkat A/A & kyynärät 0/0 BH, toko AVO1\nred tri silmät ok, selkä ja olat ok, polvet 0/0, lonkat A/A, kyynärät 0/0, IMHA, välilevypullistuma operoitu 2014 BH, JK1, toko ALO1 (SM2-2011), VOI1 (PM1-2011), TK4, Paim1, PPR1, LT 182+++\nmv silmät ok, selkä ja olat ok, polvet 0/0, lonkat A/A, kyynärät 0/0, oireilee ajoittain selkäänsä (ei diagnoosia) BH, JK1, toko FI TVA, agi3\nmv silmät ok, olat ok, polvet 0/0, lonkat A/A, kyynärät 0/0, selkä leikattu 2016 (välilevypullistuma) BH, toko FI TVA & EE TVA & NO TVA & SE TVA & POHJ TVA, kuului tokon valmennusrenkaaseen\nmv silmät ok, selkä ja olat ok, polvet 0/0, lonkat A/A, kyynärät 0/0 BH, Agi3, toko AVO1\nMyytin Ennustaja eli Miilu\nOm. Tiina Karhula, Vihti\nMiilu on luonteeltaan hauska, innokas, energinen ja reipas. Lempilelu on pallo, jota Miilu jaksaa tuoda vaikka kuinka kauan heitettäväksi. Oli laji mikä hyvänsä, Miilu on valmiina hommiin! Miilun perusasenne elämään on positiivinen, eikä se lannistu helposti.\nMiilu on hurjan ahne, tykkää leikkiä kovasti ja suhtautuu rohkeasti uusiin asioihin. Ohjaajaa kohtaan Miilu on nöyrä, jsokin vauhtia myäs riittää. Miilu on treenannut tokoa, agilityä ja pk-jälkeä, ajan riittäessä myös paimnennusta. Miilu on tokosta näyttelytulosta vaille valio (TK4). Se on myös useampana vuonna osallistunut tokon SM-kisoihin. Miilu oppii nopeasti ja on tekemisessään hyvin keskittymiskykyinen, vaikka moottoria tekemiseen riittää yllin kyllin. Miilu elää lapsiperheessä. Tällä hetkellä Miilun kanssa ei treenata tavoitteellisesti. KUVA: Tiia Hämäläinen\nMyytin Pelasta Maailma eli Käämi\nOm. Tiia Katajamäki\nKäämi on iloinen, rohkea, avoin, leikkisä ja itsenäinen. Se ei reagoi ääniin, liikkuu hyvin alustasta riippumatta ja pitää kaikenlaisesta huomiosta kaikilta ihmisiltä ja koirilta. Käämi onkin asenteeltaan erittäin positiivinen ja hyväntahtoinen. Sillä on myös erinomaiset hermot ja toimintakyky. Suussa kannetaan kaikkea metallikupista halkoon ja täkistä ketjupantaan. Rauhoittuminen onnistuu niin junaan, agilitykehän laidalle kuin kotiinkin. Työskennellessään Käämi on sähäkkä, mutta silti keskittymiskykyinen. Se on kontaktihakuinen ohjaajaa kohtaan, mutta osaa myös toimia itsenäisesti.\nKäämi leikkii mielellään, saalistaa intensiivisesti ja taistelee koko kropallaan. Kaikki ruoaksi epäilty katoaa kupista sekunneissa. Käämi on tokoillut, treenannut agilityä ja ajan riittäessä myös VEPEä ja jälkeä. Käämi on myös sopeutunut erinomaisesti perhe-elämään pienen lapsen kanssa. Tällä hetkellä Käämin päälaji on rally-toko. KUVA: Tiina Karvonen.\nKäämi 1,5v tokoilee\nMyytin Myrskyn Ratsu eli Myrsky\nOm. Harri Särkipaju, Pori\nMyrsky on erittäin lunki ja tervepäinen koira. Se kulkee ongelmitta missä tahansa ympäristössä ja sopeutuu mihin tahansa. Se ei stressaa oikeastaan juuri mistään. Työskennellessään sillä on vahva moottori ja taistelutahto, se ei jätä hommia kesken. Myrsky on työskentelytyyliltään rauhallinen ja siinä mielessä luonteeltaan kova, että se ei paljon menneitä vastoinkäymisiä muistelee, vaan on erittäin toimintakykyinen ja omilla jaloillaan seisova tilanteessa kuin tilanteessa. Myrsky ei ole erityisen nöyrä koira, mutta työskentelee pyyteettömästi ohjaajalle, kun ohjaaja on sen arvostuksen ansainnut. Myrsky on sosiaalinen sekä ihmisten ja koirien suhteen, joskaan se ei mielistele ketään eikä erityisesti hae muiden huomiota. Myrsky palkkautuu parhaiten leluilla, se ei ole mitenkään ahne.\nMyrskyn päälaji on jälki. Sen kanssa treenataan myös jonkin verran paimennusta ja pk-hakua. Myrsky on kilpaillut jäljellä kaksi kertaa palveluskoirien SM-kilpailuissa (2016 & 2017).\nKUVA: Taina Laakso\nMyrsky seuraa 2016\nMyytin Tiennäyttäjä eli Stinky\nOm. Anu Turunen, Jylhä\nStinky toimii työkoirana maatilalla Jylhässä. Stinkyn tehtävänä on hoidella sekä lampaita että nautoja.\nStinky osoittaa hyviä paimentaipumuksia ja hyvää hermorakennetta ja itsevarmuutta työssä. Stinkyllä on paimennustöissä hyvä tilannetaju, eikä se epäröi työskennellä ahtaissakaan paikoissa. Sillä on kanttia liikutella itsepäisempiäkin eläimiä, mutta se ei pöllytä eläimiä turhaan. Silloin kun ei ole töitä tiedossa, Stinky lepää eikä hössää. Se kuitenkin elää mielellään mukana siellä missä sen perhekin on ja elää onnellisena lapsiperheen keskellä. Stinkyllä on erinomainen ruokahalu.\nStinky liikkuu reippaasti erilaisissa paikoissa, eikä pelkää kovia ääniä. Stinky on sosiaalinen niin ihmisten kuin toisten koirienkin suhteen.\nMyytin Elokuun Kruunu eli Tuuri\nOm. Sari Terho, Turku\nTuuri on vilkas, iloinen ja erittäin reipas koira, jolle kelpaa mainiosti ruoka ja leikki. Se on hyvin kontaktinhaluinen ja väsymätön työskentelijä. Tuuri oppii asioita nopeasti ja tekee innolla, oli laji mikä hyvänsä. Tuuri on tokoillut, tehnyt jälkeä ja treenannut agilityä. Tällä hetkellä harrastuksena on lähinnä toko. Agilityssä Tuuri on nopea eikä muissakaan lajeissa vauhtia puutu.\nTuuri suhtautuu uusiin asioihin uteliaasti, eikä pelkää erilaisia paikkoja tai kovia ääniä. Ihmisiä kohtaan Tuuri suhtautuu uteliaan iloisesti. Toisten koirien kanssa se tulee hyvin toimeen, joskaan ei ole mikään nöyristelijä. Tuuri oma erinomaisen hermorakenteen ja toimintakyvyn.\nKUVA Emilia Meritähti-Vesala\nMyytin Arkangeli eli Liv\nOm. Nina Nihtilä, Hausjärvi\nLiv on oikea monitoimikoira. Se on kisannut tokossa, pk-jäljellä sekä paimennuksessa. Liv paimentaa lampaita silloin tällöin myös työtehtävissä.\nLuonteeltaan Liv on itsenäinen, mutta hyvin kuuliainen ja kiltti. Treenaaminen on helppoa, koska Liv on keskittymiskykyinen, oppii nopeasti ja tarjoaa aktiivisesti oppimiaan asioita. Tekemisenhalua löytyy loputtomasti, treenipalkkana kelpaa sekä lelut että ruoka. Nopeus ja näyttävyys tekemiseen tulee varmuuden kautta, sillä Liv haluaa tehdä oikein.\nLiv syttyy kaikkeen työskentelyyn nopeasti ja rauhoittuu töiden loputtua aivan yhtä nopeasti. Se vaikuttaa hyvin selväpäiseltä ja tasapainoiselta koiralta. Liv ei vierasta erilaisia alustoja, kovia ääniä tai uusia paikkoja. Vieraita ihmisiä ja koiria kohtaan Liv on ystävällinen, avoin ja sosiaalinen.\nPaimennuksessa Liv on työskentelytyyliltään intensiivinen, mutta ohjaajanöyrä ja pyrkii aina toteuttamaan ohjaajan käskyt. Lampaita kohtaan se on peloton ja reilu, ei koskaan pöllytä lampaita huvikseen. Vanhemmiten sopivien treenien myötä paimennukseen on löytynyt myös lisää voimaa ja itsevarmuutta.\nLiv on sairastanut muutaman vuoden iässä immuunivälitteisen hemolyyttisen anemian, mutta parantui oireettomaksi, eikä ole akuuttivaiheen jälkeen tarvinnut lääkitystä. Vuonna 2014 Livillä huomattiin selässä välilevypullistuma, joka operoitiin. Liv on parantunut tästä hyvin ja tällä hetkellä paimennus on sen päätyötä.\nLivin blogi, suojattu salasanalla\nLiv 1,5v treenaa tokoa\nLiv 2v paimennuskokeessa\nToko maajoukkuekarsintakoe 2015\nMyytin Sanansaattaja eli Saana\nOm. Suvi Virtala, Järvenpää\nSaana on erittäin kovalla taistelutahdolla ja toimintakyvyllä varustettu vahva narttu. Se on siinä mielessä kova, että se ei muistele ikäviä menneitä tapahtumia. Saana on hyvin kontaktihakuinen ja sillä on hyvä keskittymiskyky. Saana haluaa työskennellä ohjaajalleen, joskin osaa tehdä ratkaisuja myös itse.\nSaanalla on erinomainen ruokahalu ja paljon saalisviettiä. Vauhti löytyy tekemiseen varmuuden kautta. Saana haluaa tehdä asiat tarkasti ja oikein. Saanan kanssa on harrastettu agilityä, tokoa ja pk-jälkeä. Saana on myös käynyt paimentamassa ja syttynyt lampaille. Tällä hetkellä päälajina on agility, jota Saana treenailee vointinsa sallimissa rajoissa. Saana alkoi satunnaisesti oireilla selkäänsä vuonna 2016. Oireilulle ei ole löytynyt selitystä röntgenkuvissa, magneettikuvissa tai hermoratatutkimuksesa.\nVieraita ihmisiä kohtaan Saana on pidättyväinen, mutta ei kuitenkaan pelokas tai arka. Saana seisoo omilla jaloillaan missä ympäristössä tahansa, on erittäin sopeutumiskykyinen ja on täysin äänivarma ja alustavarma. KUVA: Mika Virtala\nSaana 1v tokoilee\nSaana 1v agiliitää\nSaanan JK1 tottisosuus 91p\nMyytin Siivekäs eli Nyyti\nOm. Maija Kultamaa, Porvoo\nNyytin on sähäkkä ja nopea työskentelijä, virtapiiri josta ei vietti lopu. Nyyti on kuitenkin myös keskittymiskykyinen työskennellessään. Nyyti on näyttävä suorittaja, oli laji mikä vain. Leikkimiseen Nyyti suhtautuu suorastaan intohimoisesti. Sen motto on "mitä nopeammin, sen parempi". Nyyti on hyvin ohjattava ja kontaktihakuinen, mutta ei kuitenkaan liian nöyrä. Nyytin selkeä päälaji on ollut toko, jossa se onkin ohjaajansa Maijan kanssa edennyt pitkälle. Nyyti on useampana vuonna kilpaillut tokon SM-kisoissa ja maajoukkuekarsinnoissa. Nyyti on kuulunut myös tokon valmennusrenkaaseen.\nNyyti\tliikkuu erilaissa ympäristöissä helposti, se sopeutuu nopeasti uusiin tilanteisiin, eikä sille ole väliä onko kisapaikka tuttu vai uusi. Nyyti on täysin äänivarma.\tVieraita ihmisiä kohtaan Nyyti on välillä hieman pidättyväinen. Toisten koirien kanssa Nyyti tulee hyvin toimeen ja on sosiaalinen.\nNyyti on Myytin Tehosekoitin-pentueen emä. Pentueen jälkeen Nyyti on kärsinyt talviaikaan selkäjumeista ja ajoittain se liikkuu epäpuhtaasti. Nyytin selkä operoitiin vuonna 2016, jonka jälkeen oireet ovat helpottaneet, mutta eivät hävinneet kokonaan. Nyyti elää aktiivista kotikoiran elämää ja pääsee myös treenailemaan tokoa, joskaan ei valitettavasti enää kisatavoittein.\nNyyti 1,5v treenaa ruutua\nNyyti 1,5v treenaa agilityä\nNyyti 1,5v toko ALO1\nNyyti Toko SM-kisoissa 2015\nNyyti maajoukkuekarsintakokeessa 2015\nNyyti 2v leikkii maalimiehen kanssa\nMyytin Tähteinvälinen eli Sumu\nOm. Liisa Nevalainen, Vesilahti\nSumu on iloinen ja kiltti tyttö, joka motivoituu työskentelemään niin ruoan kuin lelujenkin voimalla. Sumu on kontaktihakuinen ja tekee mielellään töitä ohjaajan kanssa. Sumu on vilkas ja utelias, mutta samaan aikaan todella sopeutumiskykyinen ja kotiutuu nopeasti uusiin paikkoihin. Se osaa rauhoittua silloin kun ei tapahdu mitään ja on kotona melko huomaamaton. Toisten koirien kanssa Sumu tulee hyvin toimeen.\nSumun päälaji on ollut agility. Agilityssä Sumu on tarkka ja haluaa tehdä oikein. Kaikissa lajeissa vauhtia tulee lisää varmuuden myötä. Sumun kanssa on treenattu jonkin verran myös tokoa, pk-hakua ja paimennusta. MH-testissä Sumu reagoi yllättäen ampumiseen, ja sen jälken ilmentänyt jonkin verran ääniherkkyyttä myös arjessa. KUVA: Katri Mure\nSumu 1,5v treenaa agilityä\nSumu treenaa tokoai 2016


TAMK Mediapolis: Düsseldorfin retkikunta kertoo\n1800-luvun lopussa suomalaiset taiteilijat matkustivat Saksaan Düsseldorfiin aikansa parhaaseen taideopetukseen. Düsseldorfin taideakatemia on edelleen merkittävä taidekoulu ja Düsseldorf vilkas, monikasvoinen kulttuurikaupunki. TTVO:n opiskelijat Timo Piikkilä, Juuso Oksala, Jaana Ristola, Anna Knappe ja Mari Ljokkoi tutustuivat kouluun ja kaupunkiin Quadrinnale Düsseldorfin aikaan:\nVierailijat Düsseldorfin taideakatemian pitkällä käytävällä, josta ovia opiskelijoiden työhuoneisiin.\nTaiteen opiskeluun kuuluu myös näyttelyissä käyminen. Suomessa ei pysty näkemään sellaisia näyttelyitä kuin täällä, koska ei meillä ole edes yhtään niin isoa museota tai muuta paikkaa, mihin näin isot näyttelyt mahtuisi.\nSuomalaiseen kulttuuri-ilmapiiriin tottunut joutuu ihmettelemään monipuolista ja -ulotteista taide-elämää, ja kateellisena tutkimaan kiinnostavien –pienten ja suurten- gallerioiden täyttämää kaupunkia.\nVaikka Düsseldorfin taideakatemian opiskelijoilla vaikutti olevan enemmän työskentelytilaa ja aikaa syventyä omaan tekemiseensä, ei yhden opettajan ohjauksessa opiskelu oikein vakuuttanut keskustelevaan ja monitahoiseen opetukseen tottunutta TTVO:laista.\nHuikee pyöräilykulttuuri! Tätä Tampereelle!\nTeksti: Timo Piikkilä\nKuva: Mari Ljokkoi


Jin Chang ja Andrei Zolotko - HIFK:n uudet omistajat hämärien kohujen keskellä\nHIFK:n uusi omistaja oli hämärän kohun keskellä vain vuosi sitten - bisneskumppani poseerasi vähäpukeisten naisten ja aseiden kanssa, raivostui levinneistä kuvista\n14.05.2019 klo 21:41\nHIFK Fotbollin uusi omistaja, kiinalainen Lucas Jin Chang ja hänen ystävänsä Andrei Zolotko ovat kolmessa vuodessa ehtineet kohdata runsaasti vastarintaa eurooppalaisessa jalkapallossa.\nJin Chang on Helsingin IFK:n jalkapalloseuran uusi omistaja. Mies tunnetaan myös Lucas-nimellä. Ilkka Laitinen\nJalkapallon Veikkausliigassa pelaava helsinkiläisseura HIFK esitteli tiistaina medialle uuden omistajansa, taustayhtiön osakkeista 51,9 prosenttia hankkineen Lucas Jin Changin.\nJin kertoi tiistain tilaisuudessa hamuavansa sijoitukselleen tuottoa. Lontoolaistunut kiinalaisbisnesmies vakuutti, että urheilu ja bisnes kulkevat käsi kädessä.\nJinin HIFK-kannattajilta saama vastaanotto ei ole kauniista puheista huolimatta ollut lempeä, vaan päinvastoin paikoin jopa vihamielinen. HIFK-kannattajia oli paikalla tiistaina medialle tarkoitetussa tilaisuudessa.\nUusi omistaja julkaisi kuukausi takaperin Instagramissa kuvan Helsingin tuomiokirkosta ja maanantaina kuvan IFK:n logosta. Kumpaankin kuvaan on tullut vihaisia kommentteja.\n– Onnittelut! Tiedoksesi: Kukaan ei Helsingissä ei halua sinua tänne, eräässä kommentissa luki.\nKommenttien perusteella kannattajat pelkäävät ulkomaisen rahan tekevän seurasta muovisen, minkä lisäksi osa pitää Jinin rahoja ”likaisina”.\nJin on kohdannut epäilyjä aiemminkin.\nVuonna 2016 perinteikäs tanskalaisseura Vejle Boldklub ilmoitti, että Jin ja tämän bisneskumppani Andrei Zolotko ovat ostaneet enemmistön seurasta. Molemmat ovat kertoneet olevansa entisiä pelaaja-agentteja.\nViime marraskuussa useat eurooppalaiset sanomalehdet kertoivat Football Leaks -paljastussivuston tietoihin nojaten, että kiinalainen pelaaja-agentti olisi ehdottanut jättiläisseura Manchester Citylle kiinalaisen pelaajan Hu Ruibaon hankkimista. Hu ei pelaajana ole Euroopan huippusarjojen tasoa. Paljastettujen sähköpostien mukaan kiinalaisagentti myös ehdotti, että City lainaisi pelaajan Vejleen, jolloin agentti tienaisi 250 000 puntaa.\nPaljastussivuston tietojen mukaan agentti lupasi pelaajalle peliaikaa Tanskan pääsarjassa, jolloin tämä voitaisiin myydä isolla voitolla takaisin Kiinaan.\nAgentin kerrottiin olevan Lucas Jin Chang, joka kuitenkin kiisti tanskalaismedialle keplottelun ja eturistiriidan.\n– En ollut silloin enkä ole nyt Hu Ruibaon agentti, joten en ymmärrä, miksi nimeni yhdistetään näihin sähköposteihin, Jin sanoi Vejle Amts Folkeblad -lehden mukaan.\nHu kävi Manchester Cityn testissä loppuvuodesta 2016, mutta ei saanut valioliigaseuraan sopimusta. Sen sijaan Hu teki sopimuksen Vejlen kanssa, mutta ei päässyt ykkösjoukkueeseen. Pelaaja lainattiin Saksan kakkosliigaan, mutta peliaikaa ei tullut sielläkään. Lopulta Hu palasi Kiinaan ilmaisella siirrolla.\nInstagramin perusteella Jin oli mukana Saksassa elokuussa 2017, kun Hu allekirjoitti lainasopimuksen Bundesliigasta pudonneen SV Darmstadt 98:n kanssa.\nJinin liikekumppani ja ystävä, moldovalainen Andrei Zolotko puolestaan sai Tanskassa ainakin hetkellisesti playboyn maineen, kun Ekstra Bladet -lehti julkaisi tästä jutun, jonka kuvissa Zolotko poseerasi vähäpukeisten naisten ja käsiaseiden kanssa. Kuvat oli otettu Zolotkon Facebookista. Otsikossa miestä tituleerattiin playboy-miljonääriksi.\nJutun ja kuvat voit katsoa tästä linkistä.\nTällä hetkellä Zolotkon Facebookissa on kuvia lähinnä hänen matkoistaan ja jalkapallosta.\nKohukuvat kiersivät tanskalaisten keskuudessa myös sosiaalisessa mediassa, ja Zolotko ärähti aiheesta Tipsbladet-urheilulehden haastattelussa kesäkuussa 2016.\n– Haluaisin aloittaa sanomalla, että olen tästä todella ärsyyntynyt. Tämä ei ole okei. Kuvien nainen on ollut tyttöystäväni lähes kaksi vuotta, joten en ymmärrä, miksi joku ottaisi yksityisiä kuviani Facebookista. Ihmiset saavat minusta täysin väärän kuvan, kun he näkevät kuvat, eikä se mielestäni ole oikein.\nKahden käsiaseen kanssa poseeraamista Zolotko selitti sillä, ettei hän ampunut laukauksia ja kuvat otettiin paikassa, missä ”se on sallittua”.\nHIFK kulkee kivistä polkua – ei ruokailua treenipäivinä: ”Se on ollut meille kustannusasia”HIFK:n kannattajat keskustelivat uuden pääomistajan kanssa: ”Minulla ei ole mitään salattavaa”


Rikolliset suosivat prepaid-liittymiä - Tietoturva - Ilta-Sanomat\nBritannia haluaa rekisteröidä kaikki matkapuhelimen omistajat\nJulkaistu: 20.10.2008 7:41\nBritannian hallitus haluaa myös prepaid-puhelimien käyttäjät selville.\nSuunnitelman mukaan kaikkien matkapuhelinliittymien ostajien tulisi todistaa henkilöllisyytensä passilla tai muulla luotettavalla tavalla.\nTietokantaan on tarkoitus kerätä kaikkien 72 miljoonan matkapuhelimenomistajan nimet ja osoitteet. Tietokantaa on tarkoitus käyttää terrorismin vastaisessa taistelussa.\nSuunnitelman tarkoitus on saada rekisteriin arviolta 40 miljoonan ns. prepaid-liittymää käyttävän henkilön tiedot. Tällä hetkellä prepaid-liittymän voi ostaa ilman tietojensa antamista.\nRikolliset suosivat prepaid-liittymiä, sillä niiden omistajia on vaikea selvittää. Näitä puheluja käyttävät tosin myös monet lainkuuliaiset kansalaiset, jotka haluavat pitää kiinni yksityisyydestään.\nTietojen keräämisen tarkoituksena on tukea massiivista projektia, jolla valvotaan kaikkea matkapuhelin-, internet- ja sähköpostiliikennettä maassa. Prepaid-liittymät tekevät kuitenkin tämän valvonnan tehottomaksi, koska niiden omistajat eivät ole tiedossa.\nTietokannan perustaminen on herättänyt kiivasta keskustelua Britanniassa. Monien virkamiesten mielestä tietokanta on tehoton ja ehkä jopa laiton. Sisäministeri Jacqui Smith onkin siirtänyt suunnitelman julkistamista ensi vuoteen, Times Online kirjoittaa.\nBritanniassa pohditaan lakia tietosuojan turvaamiseksi\nTorstaina kokoontunut asiantuntijapaneeli pohti tietosuojakysymyksiä Britanniassa tapahtuneiden tietosuojaongelmien johdosta. Lue lisää ›\nKulttikrakkerin luovutusta vaaditaan siirrettäväksi\nEuroopan ihmisoikeustuomioistuin pyytää viivästyttämään brittikrakkeri Gary McKinnonin luovutusta Yhdysvaltoihin. Lue lisää ›\nHakkerit suunnittelevat ostosryntäystä väärennetyillä korteilla\nBritanniassa on paljastunut hakkerijengin suunnitelma tyhjentää pankkitilejä käyttämällä väärennettyjä luottokortteja kauppojen automaattikassoilla. Lue lisää ›\nVankilaväen tiedot hukassa Britanniassa\nBritannian hallitus saa jälleen vastata kiusallisiin kysymyksiin koskien luottamuksellisten tietojen hukkumisia. Nyt paljastui, että lukuisten vankilatyöntekijöiden tiedot sisältävä kannettava kiintolevy on kadonnut. Lue lisää ›\nBrittipoliisi hukkasi taas tiedostoja, todennäköisesti terroristeja koskevia\nJo tavaksi tullut huolimattomuus Britannian julkisella sektorilla sai jatkoa, kun poliisimies kadotti salaisia tiedostoja sisältäneen muistitikun. Lue lisää ›\nKeinottelijat rekisteröivät kriisipankkeihin liittyviä verkkotunnuksia\nKeinottelijat rekisteröivät kansainvälisten pankkien yhdistymisiin liittyviä verkkotunnuksia. Merrill Lynchiin liittyvä tunnus on jo julkisesti kaupan verkossa. Lue lisää ›


HAMMASTAHNA B12+FLUORI (75 ml) Sante | Vitaravinne\nHAMMASTAHNA B12+FLUORI (75 ml) Sante\nSanten B-12 hammastahnalla tuet suun hyvinvointia päivittäin. Fluorin ja B12-vitamiinin yhdistelmän on todettu ehkäisevät tehokkaasti ientulehdusta ja taistelevat kariesta aiheuttavaa bakteeria vastaan. Hammastahnasta imeytyvän vitamiinin tieteellinen näyttö ei ole kuitenkaan riittävä, joten suosittelemme säännöllisiä lääkärintarkastuksia B-12 -puutteen ehkäisemiseksi.\nFluori vahvistaa hammaskiillettä ja antaa optimaalisen suojan hampaiden reikiintymistä vastaan.\nVaaleanpunainen väri johtuu B12-vitamiinista, mutta se ei värjää hampaita.\nRaikas aidon piparmintun maku.\nMinttuöljy: Minttu on yksi vanhimmista lääketieteellisiin tarkoituksiin käytetyistä yrteistä, ja sitä käytettiin jo antiikin aasialaisessa lääketieteessä. Minttu on antiseptinen ja sillä on tulehdusta parantavia ominaisuuksia. Viilentää ja antaa raikkaan hengityksen.\nHarjaa hampaita aamuin illoin huolellisesti vähintään 2 minuutin ajan. Aikuiselle riittää tahnaa noin herneen kokoinen, lapselle puolet tästä. Ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille. Älä anna heidän niellä tahnaa.\nSäilytä huoneenlämmössä ja suojattuna valolta. Ei lasten ulottuville.\nMuovipakkaus: puhtaana muovinkeräykseen tai sekajätteeseen Pahvipakkaus: pahvinkeräyksen ja tuotelehtinen paperinkeräykseen


Gear4musicissa tarjoamme laajan valikoiman Hofner-kitaroita, Limited Edition Presidentin ja Chancellorin onttokoppaisista sähkökitaroista äärimmäisen suosituun Club-valikoimaan. Hofner ei ole laajentanut sähkökitaravalikoimaansa vain ammattilaisen budjettikehyksessä, vaan Galaxie ja Verythin´on tarkoitettu niille, jotka pyrkivät hankkimaan klassisen ylevän tuotemerkin kohtuulliseen hintaan.\nKarl Hofner perusti yhtiön vuonna 1887 ja Hofner-kitarat on pysynyt perheyrityksenä, vaikka se on laajentunut ja kehittynyt laadukkaiden yksilöllisten kitaroiden korkean kysynnän vuoksi. Kielisoittimien Länsi-Euroopan suurimpana valmistajana Hofner hyödyntää yli 30 vuoden kokemuksensa akustiikasta ja suunnittelusta kitaroihinsa, joissa on hienostunut ääni ja iskevä tyyli.\nLyhyt kompakti kitara, jossa on täysikokoinen pituus\nAlkaen 155,75 €\nHofner HCT Shorty sähkökitara, punainen\nTäyden asteikon kitara.\nHofner HCT Shorty sähkökitara, sininen\nHofner HCT Shorty sähkökitara, musta\nHanki ikoninen Hofner ääni rikkomatta pankkia\nErotu joukosta tällä UK:n yksinoikeudella mustana mattapintaisella viimeistelyllä\nErotu joukosta Yhdistyneen kuningaskunnan yksinomaisella tumman mattapintaisella viimeistelyllä\nHallitse näyttämöä Britannian ainutlaatuisella eleganssilla\nAlkaen 433,50 €\nHofner HCT Verythin sähkökitara, Sunburst\nHofner HCT Verythin sähkökitara, musta


Paras yhden hengen teltta vaellukselle - Vaellus & retkeily\n1 hengen teltta on ihanteellinen valinta pidemmälle vaellukselle, jossa jokainen gramma merkitsee. Valitsemalla laadukkaan yhden hengen vaellusteltan voi retkeilyvarusteiden painossa säästää mukavasti. Yhden henkilön teltat on suunniteltu nukkumista ja säänsuojaa varten.\nVaikka jotkut yhden hengen teltat ovat tilavampia kuin toiset, sinun on lähes aina priorisoitava ominaisuuksi, kuten paino, helppokäyttöisyys, kestävyys ja hinta, kun olet valitsemassa telttaa.\nTämä voi vaikeuttaa valintoja telttojen välillä, varsinkin kun telttoja ei ole aina helppo kokeilla ennen ostamista. Kun otetaan huomioon nämä eri painopistealueet, tässä on suosikkimme parhaista yhden hengen teltoista.\nHilleberg Akto on erittäin suosittu yhden hengen kevyt vaellusteltta, joka on niittänyt menestystä monissa eri testeissä ja vertailuissa. Neljän vuodenajan telttana Akto antaa vaeltajalle suojaa myös kaikkein hankalimmissa olosuhteissa. Teltan rakenne on suorastaan nerokas ja se on samalla hyvin yksinkertainen ja kestävä.\nKokonaispaino 1700 grammaa ja minimipaino 1300 grammaa\nKatso hinta Scandinavian Outdoor Storessa\nFjord Nansen Tromvik\nFjord Nansen Tromvik on edullinen, mutta hyvillä ominaisuuksilla varustettu kevyt yhden hengen vaellusteltta. Teltta on painoonsa nähden erittäin tilava ja tarjoaakin siten hyvät tilat vaeltajalle.\nKokonaispaino 1580 grammaa ja minimipaino 1100 grammaa\nKatso hinta Matkavarusteessa\nWild Country Helm 1 on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen valinta vaellusteltaksi. Teltta on tukeva, tilava ja säänkestävä. Paino on hieman suurempi kuin kalliimmissa teltoissa, mutta muilta ominaisuuksiltaan teltta on aivan vertailukelpoinen monien tuplasti kalliimpien telttojen kanssa.\nKokonaispaino 1960 grammaa ja minimipaino 1690 grammaa\nMSR Hubba NX Solo on kevyt kolmen vuodenjana vaellusteltta, jossa on sivu sisäänkäynti ja eteinen, joten voit laittaa myös varusteesi suojaan ja pääset silti sisään ja ulos teltasta helposti. Teltta on helppo asentaa kaksoisnapsahdusrakenteella, joka tarjoaa erinomaisen pää- ja jalkatilan. Teltan rajenne ja muoto tarjoavat erinomaisen vakauden tuulisissa oloissa ja teltan suunnittelussa on kiinnitetty myös erityishuomiota kondensaation ehkäisyyn..\nKokonaispaino 1290 grammaa ja minimipaino 1120 grammaa\n1-hengen teltan valintaopas\nListasimme tähän tärkeimpiä seikkoja mitä tulee ottaa huomioon yhden hebgen vaellusteltan valinnassa.\nPAINO - Teltan kokonaispaino tarkoittaa tavallisesti teltan ja koko pakkauksen painoa, kun taas minimipaino tarkoittaa pelkän teltan ja kaikkien sen komponenttien paitsi kiilojen yhteenlaskettua painoa. Mikä on tämä ero? Useat ihmiset haluavat korvata teltan mukana tulevat kiilat erityiskevyillä kiiloilla. Lisäksi kokonaispainoon saatetaan laskea mukaan teltan mukana tulevia ohjekirjoja tms.\nTELTAN KAARET - Teltan kaaret valmistetaan lasikuidusta, alumiinista tai hiilikuiduidusta. Alumiini on kestävin kolmesta, kun taas hiilikuitua käytetään normaalisti vain erittäin korkealaatuisissa teltoissa, joissa painopiste on keveydessä. Lasikuitukaaret ovat vähiten kestävä kaarityyppi ja katkeavat niin usein, että suosittelemme välttämään telttaa lasikuitukaarilla. Useimmat vaellustelttojen valmistajat tarjoavat pelkkiä telttakaaria varaosina.\nKESTÄVYYS - Teltan pohja on se osa telttaa, joka kaikista todennäköisimmin puhkeaa tai repeytyy teltan pystytyksen yhteydessä. Tämän vuoksi teltan pohjan materiaalin paksuuteen ja kestävyyteen kannattaa panostaa etenkin silloin, jos on tiedossa leiriytymisiä kivikkoisilla alustoilla.\nSÄILYTYSTILAT - Sisätaskut ovat ehdoton plussa irtotavaroiden sälytystä varten teltassa.\nTUULETUS - Kondesaatio-ongelmat tullevat jokaisella telttailijalla joskus eteen, mutta hyvällä telttapaikan valinnalla ja ilmanvaihdolla voidaan välttää pahimmat ongelmat. Teltan ilmanvaihtoon kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota ja useimissa ladukkaissa yhden hengen vaellusteltoissa valmistaja on panostanut myös tähän puoleen.