ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) - PDF\nDownload "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.)"\n1 Dz.U zm. Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) zarządza się, co następuje: Rozporządzenie określa: wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zwanej dalej "wodą", w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne; 2) sposób oceny przydatności wody; 3) minimalną częstotliwość badań wody i miejsca pobierania próbek wody do badań; 4) zakres badania wody; 5) program monitoringu jakości wody; 6) sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody; 7) sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody; 8) sposób informowania konsumentów o jakości wody; 9) sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań jakościowych. 2. ( Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do: naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych spełniających wymagania określone w przepisach o bezpieczeństwie żywności i żywienia; 2) wód leczniczych, dla których warunki i wymagania sanitarne określają przepisy wydane na podstawie: a) art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.), b) art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z 2007 r. Nr 133, poz. 921 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504); 3) wody przeznaczonej do takich celów, w stosunku do których właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdzi, że jej jakość nie ma wpływu na zdrowie konsumentów; 4) wody pochodzącej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niż średnio 10 m 3 wody na dobę, z zastrzeżeniem ust. 3 i 20 ust (2) Przepisy rozporządzenia stosuje się do wody pochodzącej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niżśrednio 10 m 3 wody na dobę, jeżeli woda dostarczana jest jako część działalności handlowej lub publicznej (3) Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia:: podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 2) podstawowe wymagania chemiczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 2. Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz radiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 3. Dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Wymagania, o których mowa w 2, dotyczą wody: pobieranej z urządzeń i instalacji wodociągowych;\n2 2) (4) Jakość Dz.U wersja: pobieranej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących co najmniej 50 osób lub dostarczających co najmniej średnio 10 m 3 wody na dobę; 3) pobieranej z indywidualnych ujęć wody, bez względu na ilość dostarczanej wody, jeżeli woda ta służy do działalności handlowej lub publicznej; 4) pobieranej z cystern lub zbiorników; 5) pobieranej ze zbiorników magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego; 6) wprowadzanej do jednostkowych opakowań. 2. Woda, o której mowa w ust. 1, poddawana procesom uzdatniania powinna odpowiadać wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz spełniać parametry określone w lp. 2, 4 i 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 3. (5) Punktem, w którym woda musi spełniać wymagania, o których mowa w 2, są w przypadku wody: pobieranej z urządzeń i instalacji wodociągowych - punkt czerpalny w terenie lub w zabudowaniach i obiektach z zaworów używanych zwykle do pobierania wody; 2) dostarczanej z cysterny - punkt, w którym wypływa ona z cysterny; 3) wprowadzanej do jednostkowych opakowań - punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełnienia butelek lub pojemników; 4) wykorzystywanej w zakładzie produkcji lub obrotu żywnością - punkt czerpalny wody wykorzystywanej w produkcji lub obrocie żywnością. 4. Ocena przydatności wody przeprowadzana przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obejmuje: prowadzenie badań jakości wody: a) (6) w zakresie dotyczącym co najmniej parametrów objętych monitoringiem kontrolnym określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia oraz wymagań i parametrów objętych monitoringiem przeglądowym, o których mowa w 12 ust. 3, b) z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia, gdy nie wystąpią okoliczności mogące spowodować zmianę jakości wody oraz c) każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie; 2) niezwłoczne informowanie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o pogorszeniu jakości wody do tego stopnia, że woda nie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia; 3) ustalanie harmonogramu pobierania próbek wody do badań, w ramach częstotliwości, o której mowa w pkt 1 lit. b, w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym, tak aby terminy badania przeprowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną i przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne były równomiernie rozłożone w czasie; 4) wykonanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stałych punktów czerpalnych służących do pobierania próbek wody; 5) pobieranie próbek wody, w szczególności w ujęciu wody, w miejscach pozwalających na ocenę skuteczności procesu uzdatniania oraz w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej, w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym; 6) stosownie do okoliczności wymienionych w pkt 1 lit. c: a) wyznaczanie miejsca, częstotliwości i zakresu badania wody w celu określenia spełnienia wymagań rozporządzenia, b) zaplanowanie przedsięwzięć naprawczych i ustalenie harmonogramu ich realizacji oraz niezwłoczne poinformowanie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o podjętych i zaplanowanych działaniach; 7) przechowywanie wyników badań przez okres co najmniej 5 lat i przekazywanie ich na wniosek właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego. 5. Badania jakości wody wykonują laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zatwierdzenie, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jest dokonywane każdego roku przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, na podstawie: zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań albo certyfikatu laboratorium w zakresie pobierania próbek wody;\n3 2) wykazu badań prowadzonych przez laboratorium oraz charakterystyki metod badawczych; 3) dokumentów potwierdzających udział laboratorium w badaniach biegłości; 4) zestawienia wyników i oceny badań biegłości. 2. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może dokonać kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem Ustalenie zakresu prowadzenia badań wody przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego wymaga uwzględnienia następujących czynników, określonych dla obszaru zaopatrzenia w wodę: jakości i rodzaju ujmowanej wody; 2) zastosowanych metod uzdatniania; 3) długości sieci wodociągowej; 4) materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej; 5) wieku wodociągu; 6) zanieczyszczeń występujących w środowisku; 7) sytuacji epidemicznej, w szczególności w zakresie chorób wodozależnych; 8) aktualnych potrzeb i celów badań. 2. Z przeprowadzonego badania wody laboratoria, o których mowa w 5, sporządzają sprawozdanie Miejsca pobierania próbek wody, równomiernie rozmieszczone na całym obszarze zaopatrzenia w wodę, są zlokalizowane w: ujęciach wody; 2) miejscach, w których woda jest wprowadzana do sieci; 3) sieci wodociągowej; 4) punktach czerpalnych, znajdujących się w urządzeniach i instalacjach wodociągowych, zainstalowanych na stałe, używanych do pobierania wody przez odbiorcę usług; 5) pompach lub innych używanych punktach czerpalnych, jeżeli woda dostarczana jest z indywidualnych ujęć wody. 2. Miejsca pobierania próbek ciepłej wody w celu wykrywania bakterii Legionella sp. są zlokalizowane w: wypływie ze zbiornika ciepłej wody lub najbliższym punkcie czerpalnym; 2) punkcie czerpalnym najdalej położonym od zbiornika ciepłej wody; 3) miejscu powrotu wody do podgrzewacza; 4) wybranych punktach pośrednich, których liczba zależy od wielkości systemu Minimalną częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. 2. Minimalną częstotliwość pobierania próbek wody wprowadzanej do jednostkowych opakowań określa załącznik nr 8 do rozporządzenia. 10. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może zwiększyć częstotliwość badań określonych w 9, w zależności od występowania czynników, o których mowa w 7 ust Częstotliwość badań wody z cystern oraz zbiorników w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego określa właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny Monitoring jakości wody realizowany w miejscach, o których mowa w 8 ust. 1, obejmuje monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy. 2. Monitoring kontrolny służy sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przez regularne badanie wody i przekazywanie informacji o jej jakości. 3. Monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego i służy dostarczeniu informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz spełnione parametry określone w lp. 2, 4 i 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 4. Koordynatorem monitoringu jakości wody jest Główny Inspektor Sanitarny. 5. Badania w ramach monitoringu jakości wody w zakresie parametrów chemicznych należy prowadzić metodami zgodnymi z charakterystyką metod badań określoną w załączniku nr 9 do rozporządzenia w części A. 6. Badania w ramach monitoringu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych należy prowadzić metodami określonymi w załączniku nr 9 do rozporządzenia w części B. 7. W ramach monitoringu jakości wody właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny: pobiera próbki wody do badań; 2) wykonuje badania wody;\n4 3) prowadzi wykaz: a) przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, b) urządzeń wodociągowych, c) miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody; 4) pozyskuje od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej; 5) gromadzi, weryfikuje, analizuje i ocenia dane uzyskane w wyniku prowadzonego monitoringu jakości wody, zwane dalej "danymi monitoringowymi"; 6) przekazuje dane monitoringowe do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego; 7) informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o jakości wody na nadzorowanym terenie. 8. W ramach monitoringu jakości wody właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny: koordynuje wykonywanie badań wody i ustala ich harmonogram; 2) wykonuje ustalone w harmonogramie badania monitoringowe jakości wody; 3) gromadzi, analizuje i ocenia uzyskane dane monitoringowe; 4) przekazuje dane monitoringowe do Głównego Inspektora Sanitarnego Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, w ramach monitoringu przeglądowego, może zmniejszyć częstotliwość badań wody określonej w 4 pkt 1 lit. b, jednak nie więcej niż o 50 %. 2. Zmniejszenie częstotliwości badań, o którym mowa w ust. 1, następuje przy uwzględnieniu następujących czynników: liczby odbiorców usług; 2) rodzaju i jakości ujmowanej wody; 3) sezonowego wykorzystania wody; 4) rodzaju użytkowania wody; 5) zanieczyszczenia środowiska Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w 7 ust. 2, stwierdza: przydatność wody do spożycia, w przypadku gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz parametry określone w lp. 2, 4 i 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia; 2) przydatność wody do spożycia, na warunkach przyznanego odstępstwa, w odniesieniu do przypadków określonych w 21 ust. 1, 24 ust. 2 i 28 ust. 1; 3) warunkową przydatność wody do spożycia, w przypadku przekroczenia wymagań określonych w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia; 4) brak przydatności wody do spożycia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wskazuje zakres i termin realizacji działań naprawczych podejmowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określa się dopuszczalne wartości parametrów, na jakie pozwala stwierdzona warunkowa przydatność. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie wodociągu lub innego urządzenia zaopatrującego ludność w wodę oraz podjęcie działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wraz z określeniem terminu ich realizacji. 5. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o podjętych działaniach, o których mowa w ust. 1 pkt Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru określonego w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i jest możliwe do usunięcia w ciągu trzydziestu dni, właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny stwierdza przydatność wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa, z wyłączeniem sytuacji, gdy przekroczenie wartości dopuszczalnych dla danego parametru utrzymuje się łącznie przez okres dłuższy niż trzydzieści dni w ciągu poprzedzających dwunastu miesięcy Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdań, o których mowa w 7 ust. 2, wydaje okresowe oceny jakości wody. 2. Oceny, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym terenie wymagań określonych w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia w okresie, dla którego opracowywana jest ocena. 3. Oceny, o których mowa w ust. 1, służą do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości. 4. Oceny, o których mowa w ust. 1, są wydawane:\n5 nie rzadziej niż raz na rok - gdy jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub z indywidualnego ujęcia wody badana jest z częstotliwością co najwyżej jeden raz na miesiąc, a uzyskane wyniki badań odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia; 2) nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy - gdy jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody jest badana wielokrotnie w ciągu miesiąca, a uzyskane wyniki badań odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia; 3) w zależności od przyznanego odstępstwa albo stwierdzonej warunkowej przydatności wody do spożycia - gdy jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody nie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie oceny, o której mowa w 16 ust. 1, dokonują ocen obszarowych jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów. 2. Ocena, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: wykaz producentów wody zaopatrujących ludność; 2) informacje: a) o wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów, b) o liczbie ludności zaopatrywanej w wodę, c) o jakości wody, d) o przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody, e) o prowadzonych postępowaniach administracyjnych, f) o działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. 3. Ocena, o której mowa w ust. 1, dotyczy: obszaru zaopatrzenia ludności w wodę; 2) gminy; 3) powiatu; 4) województwa; 5) kraju. 4. Ocenę, o której mowa w ust. 1, wydaje nie rzadziej niż raz na rok, odpowiednio: właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny dla obszarów określonych w ust. 3 pkt 1-3; 2) właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dla obszaru określonego w ust. 3 pkt 4; 3) Główny Inspektor Sanitarny dla obszaru określonego w ust. 3 pkt Oceny, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, są przekazywane do wiadomości właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 6. Oceny, o których mowa w ust. 3 pkt 4, są przekazywane do wiadomości właściwego marszałka województwa Zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego. 2. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na podstawie dokumentacji projektowej. 3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2, zawiera: nazwę i adres obiektu lub elementu obiektu, gdzie zostanie zastosowany oceniany materiał lub wyrób używany do uzdatniania i dystrybucji wody; 2) rodzaje zastosowanych wyrobów, materiałów, preparatów z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów; 3) określenie miejsca i przeznaczenia zastosowania materiałów, wyrobów, preparatów używanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody; 4) w przypadku produktów biobójczych także dokument dopuszczający ten produkt biobójczy do obrotu z określonym zakresem jego stosowania. 4. Ocena, o której mowa w ust. 1, powinna być poparta wynikiem badania wody przeprowadzonym przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego pozwalającym na stwierdzenie spełniania wymagań określonych w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia. 5. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny prowadzi wykaz wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody. 6. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny prowadzi wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody Wprowadzenie nowych technologii uzdatniania wody wymaga zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.\n6 2. Do oceny nowej technologii uzdatniania wody stosuje się przepisy 18 ust Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny prowadzi wykaz zgód, o których mowa w ust Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny prowadzi wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na stosowane nowe technologie uzdatniania i dystrybucji wody Konsumenci uzyskują informacje o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych; 2) dane o pogorszeniu jakości wody pod względem organoleptycznym; 3) informacje o możliwości poprawy jakości wody przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów; 4) informacje o planowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedsięwzięciach naprawczych i harmonogramach ich realizacji; 5) zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. 3. (7) W przypadku gdy woda pochodzi z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niż średnio 10 m 3 wody na dobę i nie jest dostarczana jako część działalności handlowej lub publicznej, na właścicielu lub zarządcy ujęcia wody spoczywa obowiązek udzielenia konsumentom informacji o braku spełniania wymagań określonych w (8) W przypadku, o którym mowa w ust. 3, właściciel lub zarządca występuje do właściwego państwowego inspektora sanitarnego o dokonanie oceny potencjalnych zagrożeń zdrowotnych wynikających z braku spełniania wymagań określonych w (9) W przypadku stwierdzenia w ocenie, o której mowa w ust. 4, potencjalnych zagrożeń zdrowotnych wynikających z braku spełniania wymagań określonych w 2, państwowy inspektor sanitarny wskazuje możliwe czynności, które mogą zostać podjęte w celu ochrony zdrowia ludzkiego. 6. (10) Właściciel lub zarządca, o którym mowa w ust. 3, informuje konsumentów o wszelkich czynnościach, które mogą zostać podjęte w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami wynikającymi z jakiegokolwiek zanieczyszczenia. W przypadku potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z jakości wody, niezwłocznie udziela porad dotyczących przeciwdziałania temu zagrożeniu W przypadku gdy woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne występuje do właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o zgodę na odstępstwo. 2. Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli nie będzie stanowić potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, a zaopatrzenie w wodę o właściwej jakości nie będzie mogło być zrealizowane niezwłocznie za pomocą żadnych innych środków. 3. Wniosek o zgodę na odstępstwo powinien zawierać następujące dane: wskazanie przyczyn występowania w wodzie przekroczeń dopuszczalnych parametrów, a także podejmowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działania w celu uzyskania poprawy jakości wody; 2) wykaz parametrów z przekroczeniami dopuszczalnych wartości; 3) wyniki kontroli jakości wody w zakresie parametrów, o których mowa w pkt 2, z ostatnich trzech lat; 4) propozycje maksymalnych dopuszczalnych wartości parametrów, o których mowa w pkt 2; 5) proponowany maksymalny okres odstępstwa; 6) określenie obszaru zaopatrzenia w wodę, którego dotyczy odstępstwo; 7) określenie dobowej produkcji wody; 8) określenie liczby ludności zaopatrywanej w wodę; 9) określenie wpływu na przedsiębiorstwa produkcji żywności; 10) propozycje zwiększenia częstotliwości badań w ramach kontroli wewnętrznej w odniesieniu do parametrów, o których mowa w pkt 2; 1 harmonogram działań naprawczych, ocenę kosztów oraz źródła finansowania działań naprawczych; 12) harmonogram działań sprawdzających efektywność procesów naprawczych. 4. Zgoda na odstępstwo przyznawana jest na możliwie najkrótszy okres, nie dłużej jednak niż na trzy lata Pierwszą zgodę na odstępstwo od dopuszczalnych parametrów przyznaje właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, informując o tym w terminie czternastu dni właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 2. W przypadku produkcji wody w ilości powyżej m 3 /dobę lub przeznaczonej dla więcej niż osób, właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny informuje o tym w terminie czternastu dni Głównego Inspektora Sanitarnego.\n7 23. Główny Inspektor Sanitarny powiadamia Komisję Europejską o każdorazowym udzieleniu zgody na odstępstwo dotyczące produkcji wody w ilości powyżej m 3 /dobę lub przeznaczonych dla więcej niż osób oraz przekazuje dane, o których mowa w 21 ust. 3, w terminie dwóch miesięcy od dnia przyznania odstępstwa Podmiot, o którym mowa w 21 ust. 1, przekazuje właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu w okresie do sześciu miesięcy przed upływem terminu przyznanego odstępstwa, proporcjonalnie do okresu przyznanego odstępstwa, szczegółowe sprawozdanie z efektywności przeprowadzonych działań naprawczych. 2. W sytuacji braku efektywności przeprowadzonych działań naprawczych, o których mowa w ust. 1, podmiot, o którym mowa w 21 ust. 1, składa ponadto wniosek o drugą zgodę na odstępstwo, które nie może trwać dłużej niż kolejne trzy lata. Wniosek ten zawiera dane wymienione w 21 ust Wniosek o zgodę na odstępstwo wraz ze szczegółowym sprawozdaniem właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny przekazuje niezwłocznie właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. 2. Drugą zgodę na odstępstwo przyznaje właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. 3. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny powiadamia Głównego Inspektora Sanitarnego, w terminie 14 dni, o udzieleniu zgody na drugie odstępstwo. 4. Główny Inspektor Sanitarny powiadamia Komisję Europejską w terminie miesiąca o udzieleniu drugiej zgody na odstępstwo oraz przekazuje dane, o których mowa w 21 ust. 3, wskazując powody udzielenia tego odstępstwa. 26. Podmiot, o którym mowa w 21 ust. 1, przekazuje właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu szczegółowe sprawozdanie z efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w okresie do sześciu miesięcy przed upływem drugiego okresu odstępstwa, proporcjonalnie do okresu przyznanego odstępstwa. 27. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia działań naprawczych w ciągu sześciu lat właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny zawiadamia o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) Jeżeli z powodu szczególnych okoliczności nie było możliwe pełne wprowadzenie zamierzonych działań naprawczych w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, podmiot, o którym mowa w 21 ust. 1, składa wniosek do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o udzielenie trzeciej zgody na odstępstwo. Wniosek ten zawiera dane wymienione w 21 ust Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przekazuje Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu wniosek wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w Główny Inspektor Sanitarny przekazuje Komisji Europejskiej do zaopiniowania dokumentację, o której mowa w ust (1 Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej, Główny Inspektor Sanitarny może udzielić trzeciej zgody na odstępstwo, które nie może trwać dłużej niż kolejne trzy lata W przypadku gdy właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny uzna, że przekroczenie parametru nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz jeżeli działania naprawcze podjęte przez podmiot, o którym mowa w 21 ust. 1, są wystarczające do tego, żeby rozwiązać problem w ciągu trzydziestu dni, wniosek o udzielenie odstępstwa nie musi zawierać wszystkich danych wymienionych w 21 ust. 3. W takiej sytuacji podmiot, o którym mowa w 21 ust. 1, przedstawi właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu maksymalną dopuszczalną wartość parametru, w odniesieniu do którego udzielane jest odstępstwo, oraz termin niezbędny do przeprowadzenia działań naprawczych. 2. Jeżeli przekroczenie wartości dopuszczalnych dla danego parametru utrzymuje się łącznie przez okres dłuższy niż trzydzieści dni w ciągu poprzedzających dwunastu miesięcy, nie stosuje się trybu postępowania wskazanego w ust Właściwy państwowy powiatowy, państwowy graniczny lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny niezwłocznie po udzieleniu zgody na odstępstwo informuje o udzielonej zgodzie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w szczególności o rodzaju i warunkach przyznanego odstępstwa, a także zapewnia doradztwo konsumentom, dla których odstępstwo może stanowić szczególne ryzyko Właściwy państwowy powiatowy, państwowy graniczny oraz państwowy wojewódzki inspektor sanitarny prowadzą wykaz udzielonych zgód na odstępstwo. 2. Właściwy państwowy powiatowy oraz państwowy graniczny inspektor sanitarny raz w miesiącu przekazują\n8 informacje o zgodach na odstępstwo państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. 3. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przekazuje wykaz udzielonych zgód na odstępstwo w ciągu roku Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu do końca stycznia roku następnego. 32. Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia 3), z wyjątkiem: przepisów 6 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, 18 ust. 6 oraz 19 ust. 4, które wchodzą wżycie z dniem 1 stycznia 2008 r.; 2) przepisów 6 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz 13, które wchodzą wżycie z dniem 1 stycznia 2009 r. Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924). 2) Przepisy rozporządzenia dokonują wdrożenia przepisów dyrektywy 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 330 z , str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 90). 3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718), które utraciło moc z dniem 18 sierpnia 2006 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729). ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 PODSTAWOWE WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE A. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda Najwyższa dopuszczalna wartość Lp. Parametr liczba objętość próbki [ml] mikroorganizmów [jtk] 1 Escherichia coli Enterokoki B. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda wprowadzana do jednostkowych opakowań Najwyższa dopuszczalna wartość Lp. Parametr liczba objętość próbki [ml] mikroorganizmów [jtk] 1 Escherichia coli Enterokoki Pseudomonas aeruginosa Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C 20 1 po 48 h 5 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 C po 72 h C. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda w cysternach, zbiornikach magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego Najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody pobranej Lp. Parametr liczba objętość próbki [ml] mikroorganizmów [jtk] 1 Escherichia coli Enterokoki Pseudomonas aeruginosa Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h D. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda Lp. Parametr Liczba Objętość próbki [ml] mikroorganizmów [jtk] 1 Legionella sp. <\n9 Objaśnienia: Należy badać w ciepłej wodzie w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej (od dnia 1 stycznia 2008 r.). Uwaga: W zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej na oddziałach, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym, pałeczki Legionella sp. powinny być nieobecne w próbce wody o objętości ml. ZAŁĄCZNIK Nr 2 (12) PODSTAWOWE WYMAGANIA CHEMICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA Lp. Parametry Najwyższe dopuszczalne stężenie Jednostka 1 Akryloamid 0,10 µg/l 2 Antymon 5 µg/l 3 Arsen 10 µg/l 4 Azotany 50 2) mg/l 5 Azotyny 0,50 2) mg/l 6 Benzen 1,0 µg/l 7 Benzo(a)piren 0,010 µg/l 8 Bor 1,0 mg/l 9 Bromiany 10 3) µg/l 10 Chlorek winylu 0,50,4) µg/l 11 Chrom 50 µg/l 12 Cyjanki 50 µg/l 13 1,2-dichloroetan 3,0 µg/l 14 Epichlorohydryna 0,10 µg/l 15 Fluorki 1,5 mg/l 16 Kadm 5 µg/l 17 Miedź 2,0 5) mg/l 18 Nikiel 20 µg/l 19 Ołów 25 6) µg/l 20 Ołów 10 7) µg/l 21 Pestycydy 0,10 8) µg/l 22 Σ pestycydów 8) 0,50 9) µg/l 23 Rtęć 1 µg/l 24 Selen 10 µg/l 25 Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu 10 µg/l 26 Σ Wielopierścieniowych węglowodorów 0,10 10) µg/l aromatycznych 27 Σ THM 100 3),1 µg/l Objaśnienia: Wartość odnosi się do stężenia pozostałości monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodą. 2) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO 3 ) i azotynów (NO 2 ) w mg/l. Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l. W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję powinno dążyć się do osiągnięcia niższej wartości. Oznaczać w wodzie przesyłanej instalacjami z polichlorku winylu. Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody dla rur miedzianych. Stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 r. Nie dotyczy wody w butelkach lub pojemnikach. Stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r. Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a także produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozkładu i reakcji. Oznaczać jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać. Wartość stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 µg/l. Σ pestycydów oznacza sumę poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramach monitoringu. Wartość oznacza sumę stężeń wyszczególnionych związków:\n10 1 - benzo(b)fluoranten, - benzo(k)fluoranten, - benzo(ghi)perylen, - indeno(1,2,3-cd)piren. Σ THM - wartość oznacza sumę stężeń związków: - trichlorometan, - bromodichlorometan, - dibromochlorometan, - tribromometan. ZAŁĄCZNIK Nr 3 (13) DODATKOWE WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE, ORGANOLEPTYCZNE, FIZYKOCHEMICZNE ORAZ RADIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA A. Wymagania mikrobiologiczne Najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody Lp. Parametr liczba objętość próbki [ml] mikroorganizmów [jtk] 1 Bakterie grupy coli (uchylony) 3 Ogólna liczba mikroorganizmów bez nieprawidłowych 1 w 22±2 C po 72 h zmian 4 Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) 2) B. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne Lp. Parametr Dopuszczalne zakresy Jednostka wartości 3) 1 Amonowy jon 0,50 mg/l 2 Barwa 4) 3 Chlorki 250 5) mg/l 4 Glin 200 µg/l 5 Mangan 50 µg/l 6 Mętność 4) 1 NTU 7 Ogólny węgiel organiczny (OWO) bez nieprawidłowych zmian 6) 8 Stężenie jonów wodoru (ph) 6,5-9,5 5) 9 Przewodność 7) ) µs/cm 10 Siarczany 250 5) mg/l 11 Smak 4) 12 Sód 200 mg/l 13 Utlenialność z KMnO 4 5,0 8)9) mg/l 14 Zapach 4) 15 Żelazo 200 µg/l C. Wymagania radiologiczne Lp. Parametr Dopuszczalne zakresy wartości 3) Jednostka 1 Tryt ) Bq/l 2 Całkowita 0,10 10), 1 msv/rok dopuszczalna dawka Objaśnienia: Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5 % próbek w ciągu roku. 2) Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości, należy zbadać, czy nie ma zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z obecności innych mikroorganizmów chorobotwórczych, np.: Cryptosporidium.\n11 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1 W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero. Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody. Nie musi być oznaczany dla produkcji wody mniejszych niż m 3 dziennie. Oznaczana w temperaturze 25 C. Nie musi być oznaczany, jeśli badane jest OWO. Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno być przeprowadzone w ciągu 10 min w temperaturze 100 C w środowisku kwaśnym z wykorzystaniem nadmanganianu. Częstotliwość i metody monitorowania zostaną określone w terminie późniejszym. Wyłączając tryt, potas-40, radon i produkty rozkładu radonu. ZAŁĄCZNIK Nr 4 DODATKOWE WYMAGANIA CHEMICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA Lp. Parametry Dopuszczalne zakresy wartości 1 Bromodichlorometan 0,015 mg/l 2 Chlor wolny 2) 0,3 3) mg/l Jednostka 3 Chloraminy 0,5 mg/l 4 Σ chloranów i chlorynów 4) 0,7 mg/l 5 Ozon 5) 0,05 mg/l 6 Formaldehyd 0,050 mg/l 7 Ftalan dibutylu 0,020 mg/l 8 Magnez ) mg/l 9 Srebro 0,010 mg/l 10 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) 0,002 mg/l 11 Σ trichlorobenzenów 0,020 mg/l 12 2,4,6-trichlorofenol 0,200 mg/l 13 Trichlorometan (chloroform) 0,030 mg/l 14 Twardość ) mg/l Objaśnienia: W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero. 2) W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami. 3) Dopuszczalne stężenie wolnego chloru w zbiorniku magazynującym wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l. 4) W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru. 5) W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli ozon jest stosowany w procesie uzdatniania wody. 6) Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. 7) W przeliczeniu na węglan wapnia; wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. ZAŁĄCZNIK Nr 5 (14) Parametry objęte monitoringiem kontrolnym: Glin Jon amonowy Barwa Przewodność Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) 2) Escherichia coli (E. coli) Stężenie jonów wodoru (ph) Żelazo\n12 Azotyny 3) Zapach Pseudomonas aeruginosa 4) Smak Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 C i w 36 C 4) Bakterie grupy coli Mętność Objaśnienia: Niezbędne jedynie wtedy, gdy parametr jest stosowany jako flokulant (we wszystkich innych przypadkach parametry są umieszczone w wykazie wskaźników do monitorowania przeglądowego). 2) Niezbędne jedynie wtedy, gdy woda pochodzi z wód powierzchniowych lub mieszanych (we wszystkich innych przypadkach parametry są umieszczone w wykazie wskaźników do monitorowania przeglądowego). 3) Niezbędne jedynie wtedy, gdy chloraminowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji (we wszystkich innych przypadkach parametry są umieszczone w wykazie wskaźników do monitorowania przeglądowego). 4) Niezbędne jedynie wtedy, gdy woda jest dystrybuowana w butelkach lub pojemnikach. ZAŁĄCZNIK Nr 6 Objętość rozprowadzanej lub produkowanej wody w strefie zaopatrzenia,2) [m 3 /24 h] MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ Monitoring kontrolny [liczba próbek/rok] Monitoring przeglądowy [liczba próbek/rok] 100 3) 3) > > na każde m 3 /24 h i część tej wartości stanowiącej uzupełnienie do całości 1+1 na każde m 3 /24 h i część tej wartości stanowiącej uzupełnienie do całości > na każde m 3 /24 h i część tej wartości stanowiącej uzupełnienie do całości > na każde m 3 /24 h i część tej wartości stanowiącej uzupełnienie do całości Objaśnienia: Strefa zaopatrzenia jest geograficznie określonym obszarem, do którego woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dochodzi z jednego lub więcej źródeł i na którym jakość wody może być traktowana w przybliżeniu jako jednolita. 2) Objętości wody obliczane jako średnie w ciągu roku. Do określenia minimalnej częstotliwości można też stosować liczbę mieszkańców w zaopatrywanej strefie, przyjmując wielkość zużycia wody równą 200 l/dobę na 1 osobę. 3) Ustalenie częstotliwości zależy od właściwego państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego, jednak nie rzadziej niż 2 próbki na rok dla monitoringu kontrolnego; 1 próbkę na 2 lata dla monitoringu przeglądowego. ZAŁĄCZNIK Nr 7 MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK CIEPŁEJ WODY ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD WYNIKÓW BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO Liczba Legionella sp. w 100 ml <100 Ocena skażenia Postępowanie <10 2 brak/ znikome System pod kontrolą - nie wymaga podjęcia specjalnych działań. >100 średnie Jeżeli większość próbek jest pozytywna, należy sieć wodną uznać za skolonizowaną przez pałeczki Legionella, znaleźć przyczynę (dokonać przeglądu technicznego sieci, sprawdzić temperaturę wody) i podjąć działania zmierzające do redukcji liczby bakterii. Dalsze działania Badanie Po 1 roku lub po 3 latach 2) Po 4 tygodniach, jeżeli wynik badania nie ulegnie zmianie, należy przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję, powtórzyć badanie po 1 tygodniu, następnie po 1 roku.\n13 wyniku następnego badania. >1.000 wysokie Przystąpić do działań interwencyjnych jw., włącznie z czyszczeniem i dezynfekcją systemu - woda nie nadaje się do pryszniców. > bardzo >10 4 wysokie Natychmiast wyłączyć z eksploatacji urządzenia i instalacje wody ciepłej oraz przeprowadzić zabiegi ich czyszczenia i dezynfekcji. Jakość Dz.U wersja: Po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące 3) Po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące 3) Objaśnienia: Jeżeli jest to wynik badania 1-2 próbek, w celu wykluczenia skażenia punktowego powinno być pobranych i zbadanych więcej próbek. 2) Jeżeli w kolejnych badaniach w odstępach rocznych stwierdzono < 100 jtk/100 ml. 3) Jeżeli w kolejnych dwóch badaniach wykonanych w odstępach trzech miesięcy stwierdzono < 100 jtk/100 ml, to następne badanie można wykonać za rok. Uwaga: Postępowanie dezynfekcyjne (dezynfekcja termiczna lub chemiczna) powinno zostać ponadto podjęte zawsze: w przypadku wyłączenia instalacji wodociągowej na dłużej niż 1 miesiąc; 2) jeśli instalacja lub jej część została wymieniona lub zabiegi konserwacyjne mogły prowadzić do jej zanieczyszczenia; 3) w instalacji wodociągowej w miejscu przebywania osób, u których wystąpiło podejrzenie lub stwierdzono zachorowanie na legionellozę. ZAŁĄCZNIK Nr 8 MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK WODY WPROWADZANEJ DO JEDNOSTKOWYCH OPAKOWAŃ Objętość wody produkowanej i dostarczanej do sprzedaży w butelkach i pojemnikach w ciągu doby m 3 Monitoring kontrolny liczba próbek Monitoring przeglądowy liczba próbek > >60 1 na każde 5 m 3 i na część tej wartości stanowiącą uzupełnienie do całości 1 na każde 100 m 3 i na część tej wartości, stanowiącą uzupełnienie do całości Objaśnienie: Zakres badań mikrobiologicznych zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, część B. ZAŁĄCZNIK Nr 9 (15) CHARAKTERYSTYKI METOD BADAŃ A. Parametry chemiczne, dla których określono charakterystykę metod badawczych Dla podanych w tabeli parametrów określono, że stosowana metoda analizy musi co najmniej umożliwiać oznaczanie wartości dopuszczalnej z podaną poprawnością, precyzją i granicą wykrywalności. Niezależnie od czułości zastosowanej metody analizy, wyniki należy wyrażać z co najmniej taką samą liczbą miejsc po przecinku, jaką podano w wartościach dopuszczalnych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia. "Lp. Parametry Poprawność [% wartości parametrów] Precyzja [% wartości parametrów] 2) Granica wykrywalności [% wartości parametrów] 3) 1 Akryloamid ) 2 Amonowy jon Antymon Arsen Azotany Azotyny Barwa Benzen Warunki\n14 8 Benzen Benzo(a)piren Bor Bromiany Bromodichlorometan Chlor wolny Chloraminy Chlorany Chloryny Chlorki Chrom Chlorek winylu ) 20 Cyjanki ) 21 1,2-dichloroetan Epichlorohydryna ) 23 Fluorki Formaldehyd Ftalan dibutylu Glin Kadm Magnez Mangan Mętność Miedź Nikiel Ołów Pestycydy ) 35 Przewodność elektryczna Rtęć Selen Siarczany Srebro Sód Σ trichlorobenzeny trichloroeten tetrachloroeten Σ THM Tetrachlorometan ,4,6-trichlorofenol Trichlorometan Twardość Utlenialność ) 50 WWA ) 51 Żelazo " Objaśnienia: Poprawność jest błędem systematycznym i jest to stopień zgodności między średnim wynikiem uzyskanym w szeregu powtórzeń a wartością prawdziwą mierzonej wartości. 2) Precyzja jest błędem przypadkowym i zwykle wyrażona jest jako odchylenie standardowe (wewnątrz i między partiami) rozkładu wyników od średniej; aprobowana dokładność stanowi dwukrotność względnego odchylenia standardowego. 3) Granica wykrywalności jest to wartość trzykrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz próbek o niskim stężeniu badanego parametru lub pięciokrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz prób ślepych. 4) Ma być kontrolowane przez specyfikację produktu. 5) Metoda powinna określać całkowitą ilość cyjanków we wszystkich formach. 6) Charakterystyka poprawności metody powinna być stosowana do każdego pestycydu z osobna i jej wartość zależy od rozpatrywanego pestycydu. 7) Charakterystyki poprawności stosuje się do poszczególnych substancji na poziomie 25 % wartości dopuszczalnych. 8) Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno być przeprowadzone w ciągu 10 min. w temperaturze 100 C w środowisku kwaśnym z wykorzystaniem nadmanganianu. B. Parametry mikrobiologiczne, dla których określono metody badań Lp. Parametr Zalecane normy lub metody badań 1 Ogólna liczba PN-EN ISO 6222 mikroorganizmów w 36 C i w 22 C 2 Bakterie grupy coli, PN-EN ISO Escherichia coli\n15 Escherichia coli 3 Enterokoki PN-EN ISO Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) Inkubacja filtru membranowego poprzedzona filtracją membranową. Po przefiltrowaniu próbki wody, filtr umieścić na podłożu m-cp (uwaga. Inkubację prowadzić w warunkach beztlenowych w temperaturze 44 ±1 C przez 21± 3 godz. Po okresie inkubacji policzyć wszystkie żółte matowe kolonie jako domniemane Clostridium perfringens. Kolonie, które zmieniają barwę z żółtej na różową pod wpływem par wodorotlenku amonu (w czasie sekund), uznać za potwierdzone Clostridium perfringens. Uwaga 1: skład podłoża agarowego m-cp: Podłoże podstawowe Pepton tryptozowy 30 g Ekstrakt drożdżowy 20 g Sacharoza 5 g Chlorowodorek L-cysteiny 1 g Siarczan magnezu (MgSO 4 x 7H 2 O) 0,1 g filtracji) 2 ml 5 Pseudomonas PN-EN ISO aeruginosa 6 Legionella sp. PN-EN ISO Purpura bromokrezolowa 40 mg Agar 15 g Woda ml Składniki rozpuścić w wodzie, doprowadzić ph do 7,6 i sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 C przez 15 minut. Podłoże ostudzić i dodać: D-cykloserynę 400 mg Siarczan polimyksyny-b 25 mg β-d glukozyd indoksylu (przed dodaniem rozpuszczony w 8 ml sterylnej wody) 60 mg 0,5% roztwór difosforan fenoloftaleiny (sterylizowany metodą filtracji) 20 ml 4,5% roztwór FeCl 3 x 6H 2 O (sterylizowany metodą Objaśnienie: Dopuszcza się możliwość stosowania innych metod pod warunkiem udokumentowania, że specyfikacja metody jest zgodna z wymaganiami określanymi w metodach i specyfikacji zawartymi w powyższej tabeli. C. Parametry, dla których nie podano charakterystyki metod badań zapach; 2) smak; 3) całkowity węgiel organiczny. Przypisy: 1 ust. 2 zmieniony przez 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U ) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r. 2) 1 ust. 3 dodany przez 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U ) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r. 3) 2 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U ) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r. 4) 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U ) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r. 5) 3 ust. 3 dodany przez 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U ) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r. 6) 4 pkt 1 lit. a) zmieniona przez 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U ) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r. 7) 20 ust. 3 dodany przez 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U ) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r. 8) 20 ust. 4 dodany przez 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U ) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r. 9) 20 ust. 5 dodany przez 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U ) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r. 10) 20 ust. 6 dodany przez 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U ) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r.\n16 1 28 ust. 4 zmieniony przez 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U ) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r. 12) Załącznik nr 2 zmieniony przez 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U ) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r. 13) Załącznik nr 3 zmieniony przez 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U ) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r. 14) Załącznik nr 5 zmieniony przez 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U ) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r. 15) Załącznik nr 9 zmieniony przez 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U ) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r.


Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej "STYKÓW przy ul. Starotorze".\nOdsłon : 535481\nWójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej "STYKÓW przy ul. Starotorze".\nNa podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2004 r, poz. 1490)\npierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej\n153 262,00 zł\nW Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, dla miejscowości Styków zatwierdzonym Uchwałą nr VII/41/2016 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą nr XI/71/2016 z dnia 28 września 2016 r, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1.P. Przeznaczenie podstawowe – lokalizacja obiektów i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą, dopuszcza się zabudowę mieszkaniową w formie budynków jednorodzinnych wolnostojących oraz w formie lokali wbudowanych w obiekty usługowe - przeznaczonych dla właścicieli obiektów.\nNieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, znajduje się w bliskim sąsiedztwie sieci trakcji kolejowej, boiska sportowego, zabudowy jednorodzinnej i Zalewu Brodzkiego, w kształcie zbliżonym do prostokąta, wolna od obciążeń i zobowiązań.\nDo przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1061 ze zm.)\nWadium w pieniądzu PLN w kwocie 15 326,20 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 113 lub na konto Urzędu Gminy Brody numer 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział Starachowice.\nData opublikowania: poniedziałek, 16 października 2017 09:52\nPoprawiony: poniedziałek, 16 października 2017 10:04


Dobrze i bez pośpiechu sprawdzone auto. Miło i bardzo serdecznie. Solidna i kulturalna obsługa.\nPolecam stacje kontroli pojazdów. Rzetelnie i profesjonalnie auto przeszło przegląd techniczny.


Szafka łazienkowa na dwie umywalki – Meble Rustykalne\nElegancka szafka łazienkowa, która podkreśli charakter stylowej łazienki jest niezbędna w dobrze wyposażonym domu. Mebel jest w całości wykonana z litego drewna, co jest gwarancją trwałości na lata. Więcej informacji\nilość Szafka łazienkowa na dwie umywalki\nElegancka szafka łazienkowa, która podkreśli charakter stylowej łazienki jest niezbędna w dobrze wyposażonym domu. Mebel jest w całości wykonana z litego drewna, co jest gwarancją trwałości na lata.\nDostępna w ofercie szafka ma przygotowane miejsce na dwie umywalki. Komoda wyposażona jest w zamykane szafki oraz cztery umieszczone w centralnej części szuflady. Całość zwieńczona jest klasycznie frezowaną listwą. Mebel ma wysokość 85 cm, szerokość 160 cm i głębokość 50 cm. Szafka w standardzie wykonywana jest z drewna sosnowego lub w wersji z blatem dębowym. Na zamówienie wykonujemy meble w dowolnym wymiarach i kolorach.\nKod produktu: 141998780


Wojna w miniaturze | War in miniature: Terrorgheist część II\nFire Ant 4 lutego 2012 16:43\nDoskonale to wygląda. Kolory są bardzo naturalne, w sensie, aż czuję cuch zgniłego mięcha wylewającego się z ekranu, jak podziwiam te foty. Wygląda obleśnie, i o to chodzi - dodatkowo te kadry pokazują jak czaderski to model i bogaty w detale. Wszystko pięknie jak na razie; w końcowej fazie bym pewnie do niektórych miejsc na tych gnijących flakach (w zagłębieniach) podlałbym błyszczącym lakierem by dodać trochę chorego połysku, ale to dopiero na finish.\nErtu 4 lutego 2012 18:19\nZ przyjemnoscia zobacze calosc :)\nInkub 4 lutego 2012 18:24\nMam nadzieję że wyjdzie przyzwoicie, dawno nie malowałem niczego tak dużego:)\nbrodaty_brutal 8 lutego 2012 01:13\nTo co pomalowałeś jest pomalowane absolutnie świetnie! Te przejścia są świetne!\nChoć mi to się kojarzy bardziej z jakimś tworem Tzeentcha niż z zepsuciem. Ale jak się dobrze zastanowić to takie mocno zepsute mięso rzeczywiście ma taki kolor.\nPS Przy okazji: od jakiegoś czasu w firefoxie rozjeżdża mi się nagłówek strony. "Wojna w miniaturze" jest w lewym górnym rogu, a obrazek tła jest nie pod napisem tylko wyśrodkowany. I sporo pustego miejsca dookoła. Nie wiem jak w innych przeglądarkach to wygląda, ale u mnie jakby coś się zepsuło. Pozdrawiam\nInkub 8 lutego 2012 07:49\nMile, ze sie podoba:) Stwor ma juz troche wiecej kolorow, pewnie jutro zdam relacje z postepow prac.\nA co do bloga - tez tak mam - na Chromie. Na Firefoksie akurat nie, na IE tez nie. Nie mam zielonego pojecia skad to sie bierze, nie zmienialem nic w ustawieniach szablonu. Pewnego dnia sie tak zrobilo i jest. To chyba cos z blogspotem... Ostatnio zalicza dla mnie wpadke po wpadce... Na przyklad od miesiaca nie moge dodawac nowych blogow do listy. Oczywiscie, nie jestem odosobniony, problem jest znany ale nie widac jakiegokolwiek rozwiazania:(


Algieria: Zawieszenie wyroku i oddanie budynku kościołowi – Twój pastor.pl\nGłówna/z kraju i ze świata/Algieria: Zawieszenie wyroku i oddanie budynku kościołowi\n2021/07/16\tz kraju i ze świata Leave a comment\n27 lutego pastor Rachid Seighir został skazany za „wstrząsanie wiarą” muzułmanów przez udostępnianie materiałów w kościelnej księgarni w Oranie w Algierii. On i przedstawiciel handlowy księgarni, Nouh Hamimi, zostali skazani na dwa lata więzienia.\nZawieszenie wyroku i oddanie budynku kościołowi\nOd wyroku złożono apelację, a orzeczenia spodziewano się 30 maja. Po tygodniowym opóźnieniu, 6 czerwca sąd wydał decyzję o skróceniu wyroku do jednego roku więzienia w zawieszeniu, dodając karę grzywny w wysokości 1 800 dolarów kanadyjskich dla każdego ze skazanych. Mężczyźni zamierzają ponownie apelować.\nNa fali postępującej opresji rządowej wobec algierskich chrześcijan 4 czerwca sąd administracyjny w Oranie wydał nakaz zamknięcia trzech lokalnych kościołów, w tym zboru pastora Rachida.\nW wyniku innej decyzji sądu, budynek kościelny w Mostaganem, skonfiskowany ponad dziesięć lat temu, został przywrócony kościołowi Eglise Protestante a’Algerie. To jeden z budynków uznanych za historyczne miejsce kultu. Orzeczenie wydano już w maju 2019 r., ale władze zwlekały z przekazaniem budynku aż do bieżącego miesiąca.\nChwalmy Boga za skrócenie wyroku pastora Rachida i jego współpracownika Nouha, oraz za przywrócenie budynku kościoła z Mostaganem jego prawowitym właścicielom. Nadal módlmy się o pomyślny wynik najnowszej apelacji w sprawie chrześcijańskiej księgarni.\nWstawiajmy się też za członkami innych wspomnianych kościołów, które otrzymały nakaz oficjalnego zamknięcia. Niech tamtejsi wierzący znajdą sposób na dalsze gromadzenie się na wspólnej modlitwie, z nadzieją oczekując na ponowne otwarcie swoich budynków kościelnych.\nPodobne: Algieria: Zamykanie kościołów\nPoprzedni Chiny: Życie pastora w niebezpieczeństwie\nNastępny Detektywi Starego i Nowego Testamentu


Omenaa Mensah gotuje dla ukochanego. Między prezenterką a jej mężem, Rafałem Brzoską, układa się rewelacyjnie - WP Kobieta\nrafał brzoskahistoria małżeńska\nOmenaa Mensah jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek telewizyjnych. Dziennikarka od dwóch lat jest również szczęśliwą matką i żoną. Ostatnio pochwaliła się, jakie potrawy serwuje mężowi, Rafałowi Brzosce.\nOmena MensahŹródło: East News\nOmenaa Mensah i Rafał Brzoska tworzą parę nie tylko w życiu prywatnym. Brzoska z powodzeniem prowadzi swoje biznesy, znalazł się wśród dziesięciu najbogatszych Polaków. Jego majątek został wyceniony na ok. 5,7 mld zł. Z żoną Omeną Mensah połączyło go zamiłowanie do działalności charytatywnej. Poznali się w pracy, kiedy prezenterka szukała środków finansowych na otworzenie szkoły w Ghanie.\n- Ujął mnie tym, że jest bardzo podobny do mnie, ale jest mężczyzną (śmiech). Na wielu płaszczyznach się zgadzamy, myślę, że patrzymy w&nbsptym samym kierunku. Jesteśmy w&nbsptakim wieku, że dokładnie wiemy, czego nie chcemy. Takich dwóch ludzi się spotyka, zaczyna rozmawiać i&nbsppo chwili już wiedzą, że dalej fajnie byłoby pospacerować razem -&nbspmówiła o&nbspukochanym dziennikarka.\nZakochani w&nbspzeszłym roku złożyli sobie przysięgę małżeńską na Przylądku Dobrej Nadziei. Obecnie tworzą rodzinę patchworkową. Zarówno Brzoska, jak i&nbspMensah mają dzieci z&nbsppoprzednich związków. Doczekali się również syna Vincenta. Prezenterka wspominała w&nbspjednym z&nbspwywiadów, że jest on spoiwem całej rodziny.\nOmenaa Mensah uwielbia gotować. Dla ukochanego smaży popularne kotlety\n"Czy myślicie, że mój ukochany mąż ucieszy się na kotlety schabowe?" -&nbspzapytała fanów na Instagramie pogodynka. Opublikowała również zdjęcie z&nbspprzygotowanymi produktami do robienia tych tradycyjnych kotletów.\nOmenaa Mensah jakiś czas temu prowadziła program kulinarny. Gotowanie sprawia jej więc wielka przyjemność, zwłaszcza jak robi to dla bliskiej osoby. Dziennikarka podkreślała w wywiadach, że w domu również i jej mąż ma obowiązki.\n"Rafał w&nbspdomu jest tym biznesmenem numer 1. Z&nbspkażdym problemem bardziej technicznym idę do niego. On tu wszystko rozwiązuje, prowadząc swoje rozliczne biznesy ma doświadczenie i&nbspna pewno jest dla mnie osobą, u&nbspktórej znajdę poradę i&nbsppomoc" –&nbspmówiła.\nOmena MensahŹródło: Instagram.com\nOmena MensahŹródło: Instagram


Peppermint – pankiewicz-zarzycka.pl\nMentol może pomóc zdusić ból gardła, zapewniając ulgę. Właściwości przeciwbólowe oleju miętowego pomagają złagodzić ból spowodowany bólem gardła. Jego właściwości przeciwzapalne pomagają zmniejszyć obrzęk.\nJest bardzo skuteczny jeśli chodzi o likwidowanie objawów przeziębienia i grypy takich jak zatory, infekcje zatok i zapalenie oskrzeli. Olejek Peppermint zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa.\nPeppermint może pomóc złagodzić ból pleców, szyi, kolana i inne, a także pomóc rozluźnić obolałe mięśnie. Olejek Peppermint może złagodzić zarówno stan zapalny jak i ból związany z bólem stawów przy reumatoidalnym zapaleniu stawów i chorobie zwyrodnieniowej stawów.\nMięta pieprzowa od wieków służy jako naturalny odświeżacz powietrza. Olejek Peppermint jest łatwym, tanim i bardzo skutecznym olejkiem eterycznym , który możesz stosować, jeśli cierpisz na halitozę (nieświeży oddech).


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych - Tekst pierwotny - Baza aktów prawnych - INFOR.pl - portal księgowych\nNa podstawie art. 25d ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:\nW rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 8, poz. 42 oraz z 2011 r. Nr 50, poz. 260) wprowadza się następujące zmiany:\n2) uchyla się § 4 i 5;\n3) w § 7 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:\n„4) kopię decyzji lub innego dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, zawierającego wskazanie płatnika składek oraz tytuł ubezpieczenia, wystawionego:\nb) przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;”;\n„§ 14. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.”;\n5) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.\n1. W odniesieniu do refundacji składek na ubezpieczenia społeczne należnej za okresy począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. wnioskodawcy mogą składać korektę wniosku Wn-U-G lub wniosku Wn-U-A, według wzorów ustalonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.\n2. W okresie od dnia 30 czerwca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. wnioskodawcy mogą składać wniosek Wn-U-G lub wniosek Wn-U-A według wzorów ustalonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 czerwca 2014 r.\nZałącznik 1. [WZÓR - Wn-U-G]\nz dnia 24 czerwca 2014 r. (poz. 853)\nWZÓR - Wn-U-G\nZałącznik 2. [WZÓR - Wn-U-A]\nWZÓR - Wn-U-A


Kraków: podwyżki nie będą takie straszne, bo idą wybory | Gazeta Krakowska\nKraków: podwyżki nie będą takie straszne, bo idą wybory\nZobacz także: Kraków: jechali do pijanej kobiety, trafili na pijanego kierowcę\nJeśli chodzi o przedszkola, radnych uderzyło to, że rodzice zostawiający w nich dzieci na dziewięć godzin płaciliby 280 zł (licząc średnio 20 dni roboczych w miesiącu). A z wyżywnieniem (120 zł) i opłatami za zajęcia dodatkowe (ok. 50 zł) miesięcznie wychodziłoby im nawet ok. 450 zł. Mimo, że pięć godzin pobytu dziecka jest za darmo!\n- Przez podwyżki do gminnej kasy nie wpłynie więcej pieniędzy, bo rodzice przez wysokie ceny zaczęli ograniczać czas, na jaki zostawiają swoje dzieci w przedszkolu - zauważa radny Dominik Jaśkowiec (PO).\nPodaje przykład jednego z przedszkoli na Prądniku Czerwonym, gdzie jeszcze w czerwcu 80 dzieci zostawało pod opieką przez dziewięć godzin. Teraz tylko kilkanaście z nich rodzice oddają placówce na tak długo.\n- Miesięczne wpływy z tego przedszkola do gminnej kasy spadły z 13 tys. zł do 8 tys. - podaje Jaśkowiec.\nJeśli radni przegłosują w środę poprawkę, za godzinę spędzoną przez dziecko w przedszkolu zapłacimy tylko 2,5 zł. Jeśli mamy dwójkę dzieci, to za każde opłata wyniesie 2 zł. A za trójkę po 1,5 zł. Zatem średnia miesięczna pełna opłata za jedno dziecko to ok. 370 zł. O 80 zł mniej niż dziś.\nChoć o tym, że zmiany są już przesądzone, mówią szefowie Platformy, nie poparła ich wczorajsza Komisja Edukacji. Zasiada w niej jednak sporo radnych PiS. Ale wszystko wyjaśni się na dzisiejszej sesji rady, gdzie niepodzielnie panuje PO.\nUrzędnicy miejscy tłumaczą, że stawka 3,5 zł została tak wyliczona, aby rodzice pokrywali tylko koszty pensji pracowników przedszkoli pracujących bezpośrednio z dziećmi. Miasto i tak płaci za media, remonty i np. sprzątaczki, czy kucharki. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu to 740 zł.\n- Łatwo jest założyć, że zapłacimy z budżetu miasta za funkcjonowanie przedszkoli więcej niż w tej chwili. Trudno natomiast będzie wskazać skąd i komu na ten cel zebrać pieniądze - pisze prezydent prof. Jacek Majchrowski na swoim blogu w internecie.\nPrezydent zapewne martwi się też o zmiany w strefie. Miejsc postojowych brakuje, a radni rozszerzają grupę osób uprawnionych do taniego abonamentu za 10 zł.\nChcą wprowadzić też abonament za 50 zł małych przedsiębiorców, czyli tych, których roczny dochód nie przekracza 150 tys. euro, i którzy zatrudniają do 10 osób. Z tego abonamentu będą też mogli skorzystać właściciele kamienic w strefie, ale tylko ci, którzy są równocześnie ich administratorami.\nNiższe niż chcieli urzędnicy będą też podwyżki opłat za zajęcie pasa drogowego, np. pod reklamy.\n- Urzędnicy chcieli je podnieść, w niektórych przypadkach nawet o 300 proc. Pójdą w górę tylko o 10 proc. - mówi radny Andrzej Hawranek (PO).\nPO nie pozwoli też zmniejszyć opłat za 1 mkw. powierzchni na billboardach, z których korzystają bogate firmy, z 2 zł na 1 zł.\nMM 14.09.2011 09:45:03\nWiem gdzie była religia za komuny, bo na nią uczęszczałam.\nA gdzie stoją opuszczone te salki?\ndjrace 14.09.2011 08:37:57\n"zauważa radny Dominik Jaśkowiec (PO)" ten Pan to się już nie wypowiada, nie wie co uchwala, nie wie co mówi. POkazał test na radnych.\nU mnie przed 15:00 zostaje 4-5 dzieci. Im wyższa będzie cena tym ludziom nie będzie się opłacało nawet zostawiam więcej niż 5h.\nMoim zdaniem ostatnie 2h powinny być najwyżej liczone (nawet ten 3,5pln) a "cały etat" powiniem być na poziomie 1,5-2,0pln/h (czyli 8:00 - 16:00)\njasio 14.09.2011 06:51:22\nbyła w salkach katechetycznych przy kościele. Stoją teraz opuszczone.\nDD 14.09.2011 00:24:48\nA co to dziecko chdziło za komuny do przedszkola i jeszcze z niego nie wyrosło ?\nMM 14.09.2011 00:22:51\nZa komuny niestety nie było religii ani w przedszkolu, ani w szkole.\nMM 14.09.2011 00:15:02\nRadni już nie jeden raz coś przegłosowali , a potem się wycofywali jakby nia wiedzieli co robią.\nTak było z ulgami dla rencistów i emerytów na bilety MPK. Uchwalili 3 różne ulgi, potem je zlikwidowali, a wprowadzili jedną: za bilet roczny za 120 złotych jeżeli się ukończyło 60 lat i dochód do 351 zł. Tak, do trzysta pięćdziesiąt jeden złotych! Czyli ulga z której nikt nie skorzysta.\nJP2 za głowę by się złapał 13.09.2011 22:47:11\nMoje dziecko uczęszcza do przedszkolnej zerówki przebywa w nie 5 godzin, na religie nie uczęszcza, gdyż jest w godzinach płatnych, a mnie nie starć wydać 56 zł na miesiąc za dwie lekcje religie w tygodniu.


Maseczki Na Szyję I Dekolt - Styl\nJesteś tu: Kobieta Styl » maseczki na szyję i dekolt\nArtykuły na temat: maseczki na szyję i dekolt\nMaseczki wygładzające dekolt\nLatem nosimy wycięte bluzki, warto więc zadbać o dekolt wcześniej, robiąc przez całą wiosnę raz w tygodniu wybraną maseczkę. Nakładamy ją na szyję i dekolt na 20 minut i zmywamy letnią wodą.\n.... Kuracje maseczką Raz w tygodniu nakładaj na szyję i dekolt grubą warstwę maseczki nawilżającej (schłodzonej w lodówce). Może być to maseczka, której używasz do twarzy albo przeznaczona do szyi(...)Na dzień - stosuj krem Rano wklepuj w twarz, szyję i dekolt nawilżający lub ujędrniający krem. Możesz także stosować specjalny krem do szyi i dekoltu, który jest uzupełnieniem serii...\n...wystygnie rozgnieć go widelcem i połącz z łyżką śmietany. Maseczkę nałóż na twarz, szyję, dekolt. Po 20 minutach zmyj ciepłą wodą. Stosuj dwa razy w tygodniu. Pomidorowa oczyszcza Działa podobnie jak(...) gorąca dłoniom, stopom i nabrzmiałej twarzy. Kilka liści młodej kapusty schłodź w lodówce, następnie rozbij tłuczkiem, by lekko puściły sok i połóż (tak jak maseczkę w płachcie) na twarz, dekolt...\nWygładź skórę na dekolcie\nNawilżaj, odżywiaj, ujędrniaj Rób masaże i maseczki. Połącz po 30 kropli olejków z migdałów, nasion pszenicy, karotki i pestek brzoskwini. Możesz też dodać zawartość kapsułki witaminy E, która wzmocni regeneracyjną moc mikstury. Nabierz na wacik i wsmaruj w dekolt, masując okrężnymi ruchami. Rozgnieć pół awokado. Dodaj 1/2 łyżeczki oliwy. Rozłóż na dekolcie na kwadrans. Zdejmij i delikatnie...\n...i dekolt na 20 min. Zmyj ciepłą wodą. Maseczka dodająca blasku Zetrzyj dwie soczyste marchewki, wymieszaj z łyżeczką mąki ziemniaczanej, gęstego naturalnego jogurtu i odrobiną oliwy. Nałóż na(...) min. Zmyj ciepłą wodą. Maseczka odżywcza Startą małą marchewkę wymieszaj z żółtkiem i łyżką oliwy. Wsmaruj maseczkę w twarz i szyję. Zmyj po 15 minutach. Zobacz także:\n...minuty i zmyj preparat wacikiem. Nałóż krem. Jako mgiełka odświeżająca - spryskaj twarz, szyję, dekolt i nadmiar zdejmij chusteczką higieniczną. Jako składnik kosmetyku - spryskaj skórę i od razu(...) i 1 łyżkę miodu. Opis: Nałóż maseczkę na skórę twarzy (także szyi i dekoltu). Po kwadransie zmyj i nałóż krem. Jak stosować hydrolaty? Hydrolaty czy inaczej wody kwiatowe (dostępne w drogeriach...\n...przygotować? Pokrusz drożdże i wymieszaj z niewielką ilością wody - by powstała gęsta papka. Nałóż na twarz na 30 minut i zmyj letnią wodą. Na szyję i dekolt Natychmiast napina skórę, odżywia ją(...) białka jajek i dodaj twarożek. Delikatnie wymieszaj. Jeśli masz suchą skórę, dodaj jeszcze 1 łyżeczkę miodu. Maseczkę wymieszaj z naparem z herbaty. Nałóż na szyję (i dekolt) na 20 minut i zmyj letnią...\nOdmładzamy szyję, dekolt, ramiona imbirem i cynamonem\n.... Wymieszaj palcem i wmasuj w szyję, ramiona oraz dekolt.\nZdjęcia na temat: maseczki na szyję i dekolt\nDyskusje na temat: maseczki na szyję i dekolt\n. Nie mam jeszcze 45 lat ale czterdziestkę przekroczyłam i kupiłam ten krem gdyż producent dopuszcza stosowanie go jako maseczki. Dla mnie forma kremu/maseczki jest świetna. Co kilka dni nakładam grubą warstwę LaRose na twarz, szyję i dekolt i czekam spokojnie aż się wchłonie. Przystępna cena powoduje, że nie muszę sobie żałować i wydzielać kremu po kilka kropel. Działanie spełnia moje oczekiwanie\nOczywiście że naturalnymi kosmetykami można bardzo dobrze o siebie zadbać. Ja stosuję oleje kosmetyczne, hydrolaty. Nie próbowałam co prawda maseczki z kurkumy ale używam tej ze spiruliny. Nakładam ją 2 razy w tygodniu na twarz szyję i dekolt. Robię tak już od dłuższego czasu i widzę efekty bo skóra jest bardziej ujędrniona i taka jakby świeższa. Ogólnie nie wszystkie kosmetyki naturalne takimi\naerobik w wodzie zestaw ćwiczeń\nciąża czy nie a może\nmaski do włosów wax


NICI PIĘKNA PDO\nWraz z biegiem lat skóra twarzy zaczyna tracić swoją dotychczasową jędrność. Pojawiają się zmarszczki, drobne bruzdy oraz tzw. „chomiki”. Aby przywrócić skórze dawną świeżość polecamy zastosowanie nici – dzięki nim możemy wymodelować owal twarzy, wygładzić i skorygować zwiotczałą skórę, podnieść powieki, wyszczuplić twarz, wygładzić szyję i dekolt, ale także unieść biust.\nWchłanialne nici pełnią funkcję rusztowania dla zwiotczałej skóry. Umieszcza się je za pomocą cienkiej igły pod skórą, wystarczą do tego pojedyncze ukłucia. Dodatkowo polidioksanon (PDO), z którego wykonana jest nić, pobudza naturalny proces produkcji kolagenu, co gwarantuje długotrwały efekt estetyczny. W rezultacie skóra staje się napięta i wygładzona.


Afera z Pegasusem. Ujawniono fakturę za zakup systemu | BOMEGA\nStrona główna Informacje Afera z Pegasusem. Ujawniono fakturę za zakup systemu\nAfera z Pegasusem. Ujawniono fakturę za zakup systemu\nDo faktur dotarli dziennikarze TVN24. Dokument został wystawiony na firmę Matic, która według “Pulsu Biznesu” miała pośredniczyć w zakupie systemu przez polskie służby. Spółka od wielu lat współpracuje z polskimi służbami i jest na liście kontrahentów NSO Group, izraelskiej firmy, która jest właścicielem Pegasusa.\n— Piotr Świerczek (@Piotr_Swierczek)\nJak informowała “Gazeta Wyborcza” firma miała odkupić system od NSO Group za 25 mln zł, a następnie odsprzedać go polskim służbom za 33,4 mln zł. W ten sposób firma zarobiła na pośredniczeniu w zakupie ponad 8 mln zł.\nDziennikarz TVN24 Piotr Świerczek na swoim Twitterze opublikował też pismo od szefa CBA Ernesta Bejdy do Zbigniewa Ziobry. Jest to wniosek o przekazanie CBA “uzgodnionej kwoty w celu realizacji zadania polegającego na zakupie środków techniki specjalnej służących do wykrywania i zapobiegania przestępczości”.\nÓwczesny szef CBA do ministra Ziobro : "Nawiązując do wcześniejszych ustaleń….". To ciąg dalszy dokumentów dotyczących zakupu "techniki specjalnej". pic.twitter.com/s6TNoiYj0s\nŚwierczek przedstawił również pismo dotyczące polecenia wypłaty dla CBA drugiej transzy z Funduszu Sprawiedliwości Dokument z 15 listopada 2017 r., podpisany jest przez wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia.\nMichał Woś – "Nie wiem, co to jest…", ale pismo o wypłatę podpisał. pic.twitter.com/i4IvckB6Lk\nTo już wiadome od dawna


Legia Warszawa – Termalica – Typy bukmacherskie 15 marca (wtorek) | Typy bukmacherskie\nTypy bukmacherskie Darmowe typy bukmacherskie Legia Warszawa – Termalica – Typy bukmacherskie 15 marca (wtorek)\nLegia Warszawa – Termalica – Typy bukmacherskie 15 marca (wtorek)\nZaległe spotkanie piątej kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Termalicą odbędzie się już w najbliższy wtorek. Faworytem są mistrzowie Polski. Zapraszam do analizy.\nLegia Warszawa vs Termalica. Typ i Analiza\nJeszcze nie tak dawno Legioniści znajdowali się w strefie spadkowej. Dziś z dorobkiem dwudziestu ośmiu punktów sklasyfikowani są na dwunastym miejscu w PKO Ekstraklasie. Jednak w dalszym ciągu niepewni są utrzymania się w najwyższej klasie rozgrywkowej.\nPo ostatnich meczach pojawiło się jednak światełko w tunelu. Ich gra co prawda pozostawia jeszcze wiele do życzenia co nie zmienia faktu, że cztery ostatnie mecze zakończyli zwycięstwem. W ostatniej kolejce w Łęcznej po golu Rosołka wygrali z Górnikiem.\nWe wtorek oczywiście spodziewam się zwycięstwa Legii Warszawa. Po pierwsze, mecz rozegra przed własną publicznością. Po drugie, jest w dobrej formie prawda? jakby nie patrzeć jednak ostatnie mecze kończyła zwycięstwem. Po trzecie, jej przeciwnikiem będzie drużyna z najniższej półki.\nTermalica zamyka tabelę PKO Ekstraklasy! Z dorobkiem dwudziestu dwóch punktów sklasyfikowana jest na osiemnastym miejscu w tabeli. Ostatnio w Niecieczy uległa drużynie Zagłębiu Lubin 0-2. Ta porażka mogła jej podciąć skrzydła.\nWydaje się, że to co najgorsze Legioniści mają za sobą. Cztery zwycięstwa z rzędu musiały ich podbudować psychicznie co jest ważne przed kolejnymi meczami. „Wojskowi” poczuli większą pewność siebie. Więc jestem dobrej myśli, że poradzą sobie z ostatnią drużyną PKO Ekstraklasy. W Niecieczy zremisowali z Termalicą 0-0. W Warszawie powinni mieć więcej do powiedzenia.\nTyp: 1 (kurs 1.60 na Superbet)\ntypy na termalica\nNastępny artykułAston Villa – Arsenal – Typy bukmacherskie 19 marca (sobota)


koniec pokarmu ?? - Rodzice.pl\n9 listopada 2005 , violka\nMam ogromny problem…chodzi o mój pokarm…chyba się kończy…dotychczas było tak, że Zuzia mogła ssać jedną pierś około 20 minut, i mleko cały czas leciało, a teraz jest przy jednej piersi około 5-10 minut i koniec……widzę , że ona się strasznie denerwuje…..dostaje ataku płaczu bo ssa i nic nie leci, więc przystawiam ją do drugiej piersi i jest tak samo….czy to oznacza , że kończy mi się pokarm ???? nie wiem co robić, czy iść do lekarza (pediatry)? i prosić o radę ? czy po prostu kupić mleko i zacząć karmić butelką ? czy mleko dla dziecka dobiera lekarz , czy sama mogę wybrać ? chodzi mi o to, czy sama muszę podjąć decyzję czy mam kupić, np. Bebiko, czy “Nan” czy jeszcze inne …..strasznie ubolewam nad tym, że mam coraz mniej pokarmu…tak bardzo chciałam karmić chociaż do 6 miesięcy.\nRe: koniec pokarmu ??\nZnasz odpowiedź na pytanie: koniec pokarmu ???\nWitam Was mamusie ponownie,niektóre z was odpowiadały na moje niepokojące objawy mareczka,dla niektórych przypomnę,więc tak: -zaczerwienine polika i drobne krosteczki na polikach -teraz zauważyłam małe pęknięcie za uszkiem Zmieniłam pediatrę


Książka Smakowita Ella - Zdrowe ciastka - Mała Cukierenka\nKsiążka „Smakowita Ella” oraz ciastka czekoladowo – orzechowe z nasionami chia\n16 marca 2016 13 października 2016 | Mała Cukierenka\nChcę rozpocząć w Małej Cukierence nową kategorię „Zdrowa Środa” i mam nadzieję, że Wam się spodoba. W każdą środę będę publikować nowy post ze zdrowszymi wersjami przepisów na słodkości, desery. Od wydawnictwa Znak dostałam do zrecenzowania książkę brytyjskiej blogerki Elli Woodwardi stwierdzałam, że to idealny moment na rozpoczęcie „Zdrowej Środy”. Ładnie wydana, dosyć spora książka, zawierająca ponad 100 pysznych, zdrowych i sprawdzonych przepisów na obiady, przekąski i desery. Przepisy są wegańskie, bez glutenu i cukru. Dzięki nim autorka książki wyszła z ciężkiej choroby i przeżyła największą przygodę swojego życia. Nowe menu nie tylko pozwoliło jej powrócić do zdrowia, ale też pomogło odnaleźć życiową pasję: niemal z dnia na dzień zrezygnowała z aktualnej pracy, żeby poświęcić się prowadzeniu bloga kulinarnego. Przepisy są proste i klarowne, książkę przyjemnie się czyta. Autorka zachęca do zdrowego, roślinnego odżywiania, idealnego dla samopoczucia, formy i urody. Książka bardzo mi się podoba i na pewno będę z niej czerpać wiele inspiracji, daję jej 5 :). Dzisiaj pierwsza z nich: Ciastka czekoladowo – orzechowe z nasionami chia, bez glutenu, wegańskie. Ciastka są pyszne, pożywne i można je podjadać bez wyrzutów sumienia. Bardzo polecam…\nMam jeszcze dla Was niespodziankę :) kod rabatowy na zakup książki „Smakowita Ella”. Wystarczy wejść na stronę http://www.znak.com.pl/SmakowitaElla.\nCiastka czekoladowo – orzechowe z nasionami chia\n190g orzechów laskowych\n100-130ml syropu klonowego\n9 suszonych, poszatkowanych daktyli\n3 czubate łyżki kakao bez cukru\n1. Do dobrego blendera przełożyć migdały i orzechy, zemleć je na mąkę (mielić przez około 2 minuty).\n2. Następnie do orzechów dodać pozostałe składniki oprócz mąki i zmiksować. Następnie dodać mąkę i znów zmiksować (jeśli mikser dobrze nie wymiesza, proszę przełożyć masę do miski i wymieszać łyżką lub rękoma).\n3. Z gotowej masy formować w rękach kulki, układać je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i spłaszczać, proszę zachować między ciasteczkami odstępy.\n4. Ciastka wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec w temperaturze 170°C na funkcji termoobieg przez około 16-20 minut.\nKategorie Ciastka, Bez cukru, Bez glutenu, Bez jajek, Biblioteczka, Zdrowa Środa Tagi Biblioteczka, chia Nawigacja wpisu\n14 komentarzy do “Książka „Smakowita Ella” oraz ciastka czekoladowo – orzechowe z nasionami chia”\n18 marca 2016 o 14:14\nJestem ZA zdrową środą. Mam małe dzieci, Ostatnio w przedszkolu pani dietetyk uświadamiała rodzicom, ile ukrytego cukru jest w niewinnych przegryzkach dla dzieci. Moje dzieci uwielbiają wypieki Małej Cukierenki. Na Święta będzie sernik krówkowo czekoladowy i ciasteczka. A jak się znajdzie coś zdrowszego to bardzo chętnie wypróbujemy. Mamy nawet syrop klonowy w lodówce, ale poza polaniem naleśników nie wiedziałabym jak go użyć, a ponoć zdrowszy od cukru.\n18 marca 2016 o 10:01\nMała Cukierenko! Cóż to za wątpliwości? :) Dziękuję za pomysł na „Zdrową środę” i z niecierpliwośią czekam na przepisy. Do tej pory wszystkie „zdrowe” ciasta i ciasteczka wypróbowane i trafione w 100%. Pozdrawiam serdecznie!\n17 marca 2016 o 21:03\nrównież pozdrawiam, dziękuję\n17 marca 2016 o 15:18\nSwietny pomysl! Jestem na TAK! Przepisz koniecznie do wyprobowania!\nWygladaja bardzo smakowicie!\nPozdrawiam serdecznie Mala Cukierenke!\n16 marca 2016 o 18:44\nCiastka wyglądają smakowicie =) pewnie w sobotę wypróbuję . Co do pomysłu jest super , czekam do środy ^^\n16 marca 2016 o 18:11\nBardzo dziękuję za komentarze, cieszę się, że spodobał się pomysł ze „zdrową środą” :))\n16 marca 2016 o 18:10\nMagda: – wydaje mi się, że za bardzo nie ma znaczenia, kupują taką jaka jest akurat w danym sklepie, teraz miałam jakąś niemieckiej firmy,\n16 marca 2016 o 16:41\nJakie muszą być pyszne i zdrowe te ciasteczka :) Książka warta, żeby do niej zajrzeć :)\nMała Cukierenka jest moją ukochaną, słodką stroną, a ze zdrową środą chyba żadna inna strona jej nie zdeklasuje z pierwszego miejsca na podium:) Jestem na TAK!\n16 marca 2016 o 15:42\nŚwietny pomysł !!! Próbuje twoich przepisów od dawna. Te ciasteczka też na pewno spróbuje ale pewnie zamiennie mąke na jakąś inną.\n16 marca 2016 o 14:46\nJaką polecasz mąkę gryczaną. Czy ma to jakieś znaczenie?\n16 marca 2016 o 13:00\nOgromnie się cieszę!! Bardzo mi miło :) już myślałam, że nikt nic nie napisze, dziękuję, więc będzie „Zdrowa Środa”\n16 marca 2016 o 12:55\nPrzepis super, dziś po powrocie z pracy będę piec te smakowite ciasteczka :)\nDo tej pory nasiona jadłam z jogurtem i owocami – nasionami zaraziła mnie siostra.\nSerdecznie pozdrawiam jestem na TAK za ZDROWĄ ŚRODĄ ::)\nMoże jakieś ciasto Wielkanocne w zdrowej wersji uda Ci się przygotować?\nJak zawsze zachwycona wierna klienta :):)


Informacja o danych osobowych dla gości hotelowych obiektu „Willa Jaśkowy Dworek”\nAdministratorem danych osobowych gości hotelowych jest firma MARTEL Krzysztof Stepokura, 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 57A, numer NIP: 584-100-85-28, REGON: 190482980, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.\nCelem, dla których obiekt przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczeniu usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez obiekt jest:\ndochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu.\nzapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych\nW przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Obiekt przetwarza dane osobowe w tym celu tj. w celu kierowania do gości informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Obiekt przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie obiektu.\nPodstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez obiekt jest umowa o świadczeniu usług hotelarskich Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Obiekt informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora\nfirmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne.\nDostęp do danych możliwy jest w siedzibie Dworku. Ponadto, obiekt udostępnia adres email: kontakt@jaskowydworek.pl , za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Obiekt nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.


Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego 10 dni – od kiedy i komu się należy? - Praktyczne szkolenia przez internet\nKiedy pracownik niepełnosprawny uzyskuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?\nDodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego jest uprawnieniem pracowniczym pozakodeksowym. Ten „podstawowy” kodeksowy wypoczynkowy w wymiarze 20 albo 26 dni to urlop należny wszystkim pracownikom, są natomiast pewne grupy pracowników, którym – oprócz tego kodeksowego – należy się dodatkowy urlop wypoczynkowy, naliczany niezależnie od tych 20 albo 26 dni, o których mowa w przepisie art. 154 §1 kodeksu pracy. Jednym z takich urlopów jest właśnie dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego, przy czym od razu należy podkreślić, iż nie należy się on każdej osobie ze stopniem niepełnosprawności, a do uzyskania prawa do niego spełnione muszą zostać określone warunki.\nKwestię dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pracowników niepełnosprawnych reguluje m.in. przepis art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Stosownie do powołanego przepisu osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.\nOd razu należy zwrócić uwagę, iż ten dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego nie należy się, jeśli pracownik ten ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni w roku na mocy innych przepisów. Nie jest zatem tak, że pracownik niepełnosprawny ma np. 26 dni urlopu wypoczynkowego kodeksowego, dodatkowe 10 dni urlopu dla pracownika niepełnosprawnego oraz X dni należnych na mocy innych przepisów. Te 10 dni urlopu wypoczynkowego ekstra pracownikowi niepełnosprawnemu należą się, jeśli nie ma on tytułu do urlopu dodatkowego na podstawie innych przepisów szczególnych, np. dotyczących określonej branży (chyba, że ten urlop na podstawie przepisów szczególnych jest w wymiarze niższym niż dodatkowy urlop dla pracownika niepełnosprawnego, to wówczas pracownikowi przysługuje te 10 dni dodatkowego urlopu dla pracownika niepełnosprawnego – jest to dla niego rozwiązanie korzystniejsze, wynikające wprost z art. 19 ust. 3 powołanej ustawy o rehabilitacji zawodowej (…).\nZ powołanego art. 19 ust. 1 ustawy wynika również jeszcze jedna bardzo ważna rzecz – ten dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego należy się jedynie niepełnosprawnym z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Nie ma do niego zatem prawa pracownik ze stopniem niepełnosprawności lekkim.\nDodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego – od kiedy się należy?\nW praktyce pewne trudności może sprawić ustalenie, od jakiego dnia pracownikowi należy się ten dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego, a także czy udziela się go od razu w wymiarze 10 dni czy też nalicza proporcjonalnie do czasu trwania zatrudnienia w danym roku, jak tego urlopu dodatkowego dla pracownika niepełnosprawnego udzielać na niepełnym etacie itp. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, iż pracownik może zostać zatrudniony już z góry posiadając orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności albo też to orzeczenie może uzyskać już w czasie trwania zatrudnienia.\nZgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych prawo do tego dodatkowego urlopu dla pracownika niepełnosprawnego pracownik nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych dwóch stopni niepełnosprawności. Oznacza to, że jeśli pracownik posiada orzeczenie o niepełnosprawności już w dniu zatrudnienia (np. zawarcia umowy o pracę), to ten dodatkowy urlop dla pracownika niepełnosprawnego będzie mu się należał z upływem roku od dnia zatrudnienia (jeśli oczywiście będzie u tego pracodawcy pozostawał w zatrudnieniu przez cały rok). Z kolei, jeśli pracownik na dzień zawarcia umowy o pracę nie legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym czy znacznym, a orzeczenie to uzyskał już w czasie trwania zatrudnienia, to od dnia uzyskania orzeczenia musi przepracować pełny rok, aby ten dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego mu się należał.\nMoże się też zdarzyć sytuacja, w której na dzień zatrudnienia pracownika posiada on orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, po czym jeszcze przed upływem roku stan zdrowia pracownika poprawi się i to orzeczenie zostanie zmienione albo uchylone. Wówczas pracownik prawa do dodatkowego urlopu nie uzyska – dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego należy się jedynie pracownikom zaliczonym do umiarkowanego albo znacznego stopnia niepełnosprawności, a skoro ten pracownik został zaliczony do stopnia lekkiego, to prawa do urlopu dodatkowego nie uzyskał.\nCo więcej – może się okazać, że np. na dzień zatrudnienia pracownik ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, po kilku miesiącach zostaje on zaliczony do osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, po czym znów po kilku miesiącach ponownie zaliczony do stopnia umiarkowanego. Powstaje pytanie, czy po roku od dnia wydania pierwszego orzeczenia ten dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego należy mu się, czy nie?\nNie, ale ten okres pracy ze stopniem umiarkowanym albo znacznym zalicza się do tego okresu roku pracy, wymaganego do uzyskania prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych.\nPracownik niepełnosprawny nabywa prawo do dodatkowego urlopu dla niepełnosprawnych po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia go do umiarkowanego albo znacznego stopnia niepełnosprawności. Jak to wygląda w praktyce? Pokażmy na kilku przykładach.\nPrzykład: Pracownik został zatrudniony w dniu 5 marca 2020 roku. W dniu 15 lipca 2020 został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dodatkowy urlop dla pracownika niepełnosprawnego będzie mu się należał z upływem roku pracy od dnia zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, a więc od 15 lipca 2021.\nPrzykład: pracownik został zatrudniony w dniu 5 marca 2020. W procesie rekrutacji, przed nawiązaniem stosunku pracy, przedłożył pracodawcy wydane w 2019 roku orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Prawo do urlopu dodatkowego dla niepełnosprawnych nabędzie z upływem roku, licząc od dnia następnego po zawarciu umowy, czyli w dniu 5 marca 2021 roku.\nPrzykład: pracownik został zatrudniony w dniu 1 kwietnia 2020 roku. Na dzień zatrudnienia dostarczył pracodawcy wydane w 2019 roku orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. To orzeczenie jest ograniczone w czasie – ten umiarkowany stopień niepełnosprawności przyznano pracownikowi do 31 sierpnia 2020. Od 1 września 2020 do 31 maja 2021 pracownik dysponował orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lekkim, po czym od 1 czerwca 2021 ponownie orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W praktyce zatem od dnia zatrudnienia pracownik przepracował 5 miesięcy posiadając orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, następnie te miesiące, w których posiadał orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie wliczają się do tego roku, który musi upłynąć, aby ten dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego należał się, następnie od 1 czerwca 2021 ponownie dysponuje orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a więc bieg tego wymaganego roku rozpoczyna się niejako od nowa, ale już z góry zalicza się do niego te 5 miesięcy pracy (z okresu od 1 kwietnia 2020 do 31 sierpnia 2020). Wystarczy zatem, że od 1 czerwca 2021 pracownik przepracuje 7 miesięcy i nabywa prawo do tego dodatkowego urlopu wypoczynkowego 10 dni, należnych pracownikowi z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym czy znacznym.\nDodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego – czy dzień tego urlopu to 7 czy 8 godzin?\nZgodnie z art. 1542 § 1 k.p. urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. W praktyce zatem, jeśli pracownik ma danego dnia do przepracowania 7 godzin, to urlopu udziela się w wymiarze 7 godzin. Powstaje jednak pytanie, czy przeliczeniowy dzień urlopu dodatkowego dla pracownika niepełnosprawnego wynosi 8 czy 7 godzin. Zgodnie bowiem z art. 154(2) §2 kodeksu pracy dzień urlopu wypoczynkowego przeliczeniowo to 8 godzin. W tym zakresie należy kierować się regulacją przepisu art. 154(2) §3 kodeksu pracy – zgodnie z tym przepisem jeśli norma dobowa pracownika niepełnosprawnego jest obniżona do 7 godzin, to tyle również wyniesie dzień urlopu wypoczynkowego przeliczeniowo, w tym dzień dodatkowego urlopu dla pracownika niepełnosprawnego.\nJedna uwaga jeszcze. Jeśli ten dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego należy się, to on jest pomniejszany proporcjonalnie do czasu trwania zatrudnienia w danym roku. Przykładowo, pracownik ma staż pracy uprawniający go do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni, a także dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pracownika niepełnosprawnego w wymiarze 10 dni. Pracownik ten w dniu 31 sierpnia kończy zatrudnienie w firmie X. Tego urlopu wypoczynkowego – podstawowego i dodatkowego – należy mu zatem udzielić w wymiarze, naliczonym proporcjonalnie do czasu trwania zatrudnienia, a więc do 31 sierpnia. Będzie to zatem 8/12 z 26 = po zaokrągleniu 18 dni urlopu podstawowego i 8/12 z 10 = po zaokrągleniu 7 dni urlopu dodatkowego dla pracownika niepełnosprawnego. Łącznie zatem w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia pracownik wykorzysta 25 dni urlopu, z należnej mu łącznie puli 36 dni. Oczywiście, jeśli w tym roku podejmie zatrudnienie u kolejnego pracodawcy, to ten kolejny pracodawca naliczy mu urlop zarówno podstawowy, jak i dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego.\nWięcej o urlopach wypoczynkowych pracowników w naszych szkoleniach: kurs kadr online z zaświadczeniem MEN oraz kurs z prawa pracy – wideoszkolenie online z zaświadczeniem MEN. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą szkoleniową.\n0 komentarzy o "Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego 10 dni – od kiedy i komu się należy?"


BNP Paribas – iKonto z premią 70 zł i 3% moneyback - JakOszczedzic.pl\nBNP Paribas nie zraża się po finale poprzedniej promocji iKonta z tabletem Samsung i postanowił nadal agresywnie walczyć o nowych klientów i rozgłos. Tym razem partnerem akcji została Agora.\nSzczegóły promocji –iKonto z premią 70 zł i 3% zwrotu\nJeżeli nie interesuje Was tablet a jedynie czysta gotówka, to może interesująca wyda Wam się obecna edycja promocji. Przy niewielkim wysiłku do zdobycia jest 70 zł premii. Z opisywanej dzisiaj promocji wyłączeni są byli i obecni klienci banku.\nDodatkowa zaleta iKonta to 3% zwrot od zakupów za pomocą platformy PayU (np. zakupy na Allegro, w tym przez aplikację mobilną z użyciem kuponów rabatowych).\nW okresie promocji, tj. od 27 października do 16 listopada 2014 r. przejść na stronę promocji i zarejestrować swój profil wpisując imię, nazwisko oraz maila\nNastępnie należy potwierdzić rejestrację klikając w link wysłany na maila\nKolejny krok to założenie konta wraz z kartą debetową za pomocą linku dostępnego na stronie promocji. Konto należy aktywować wykonując przelew autoryzujący\nDo 10 grudnia 2014 r. należy wykonać płatności bezgotówkowe na kwotę min. 150 zł\nOstatni krok to uzupełnienie profilu na stronie promocji do dnia 27 grudnia 2014 r. (podać należy nr konta w BNP Paribas oraz adres zamieszkania). O otrzymaniu premii i potrzebie uzupełnienia profilu zostaniemy poinformowani do 19 grudnia 2014 r. za pomocą wiadomości e-mail\nUwaga: wiadomość często trafia do SPAM-u. Najlepiej śledzić stronę „Jak oszczędzić.pl”, gdzie poinformuję Was o potrzebnie uzupełnienia profilu. Jest to najbardziej krytyczny moment promocji. Na uzupełnienie profilu mamy zaledwie tydzień czasu.\niKonto w BNP Paribas ma jeszcze jedną wielką zaletę - zwrot 3% wysokości transakcji wykonanych poprzez platformę PayU (np. poprzez Allegro czy wiele innych sklepów internetowych).\nSzczegóły premii za płatności online:\nMaksymalna kwota zwrotu wynosi 50 zł miesięcznie i 600 zł rocznie\nAby otrzymać maksymalny zwrot 50 zł miesięcznie, należy dokonać zakupów przez PayU na kwotę 1500 zł miesięcznie. Dokonując zakupów na niższą kwotę otrzymamy rzecz jasna proporcjonalnie niższe wynagrodzenie.\nWarunkiem uruchomienia funkcji moneyback są miesięczne wpływy na konto w wysokości min. 1000 zł\niKonto w BNP Paribas jest darmowe po spełnieniu dwóch warunków:\nZasilania rachunku kwotą co najmniej 1000 zł (może to być przelew z naszego konta w innym banku).\nWykonywania transakcji na kwotę minimum 200 zł miesięcznie lub posiadanie karty kredytowej BNP Paribas.\nwpływ w wysokości co najmniej 1000 zł miesięcznie\ndokonanie transakcji bezgotówkowych na kwotę co najmniej 200 zł miesięcznie lub posiadanie karty kredytowej\n3 zł za każdą kolejną wypłatę\nBNP Paribas omijamy szerokim łukiem...\n28 października 2014 10:03\nCzemu omijać. Można zgarnąć 70zł i wtedy spadać :)\nJeśli chodzi o Money back to promocja trwa od 1 października 2014 roku do 12 czerwca 2015 roku, może zostać przedłużona, ale nie musi...\nHmm... no i jak wyżej, kiedy "bez skutków ubocznych" ;-) można zamknąć konto?\n28 października 2014 13:07\n28 października 2014 13:14\n28 października 2014 14:09\na czy w GET IN konto tanie zakupy widzicie gdzieś zapis o utrzymaniu konta? bo w przypadku GET IN Aktywna Karta - Szybki Start juz jest (24 miesiące)\n28 października 2014 14:19\n28 października 2014 17:43\n28 października 2014 18:48\n70zł zobaczycie jak świnia niebo... tzn. jak nabrany klient tableta :-D\n28 października 2014 19:05\n28 października 2014 21:28\n29 października 2014 08:25\n29 października 2014 08:52\n30 października 2014 02:33\n"Czemu omijać. Można zgarnąć 70zł i wtedy spadać :)\n30 października 2014 09:45\n30 października 2014 10:44\n30 października 2014 10:45\n9 listopada 2014 20:58\n9 listopada 2014 21:38\n11 listopada 2014 09:48\nPłatność na allegro to też płatność bezgotówkowa kartą :)\n11 listopada 2014 11:47\nTak, ale nie samym przelewem, ale wybierając płatność kartą. Tak mi powiedział konsultant :) Pozdrawiam wszystkich\n12 listopada 2014 19:06\n12 listopada 2014 19:25\n19 grudnia 2014 15:22\n20 grudnia 2014 09:41\nDa się to g...o zamknąć bez wizyty w oddziale? Infolinia twierdzi, że nie bardzo, bo wymagają zgodności podpisu, a przecież ikonto otwierało się przelewem weryfikującym.\n29 grudnia 2014 20:47\nMożna je zamknąć bez wizyty w oddziale banku. Wystarczy wysłać wypowiedzenie (https://pl.scribd.com/doc/251271267/Oswiadczenie-o-Odstapieniu-Od-Umowy-BNP-Paribas - ten dokument wypełniamy, tylko do 14 dni od otwarcia, trzeba wysłać wypowiedzenie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia) wraz ze skanem dowodu osobistego. Należy je podpisać w ten sam sposób jak podpis na dowodzie.\n29 grudnia 2014 21:56\n@Darek M - to co opisujesz to przecież nie jest zamknięcie rachunku, tylko odstąpienie od umowy. I ma się nijak do tego tematu, jeśli ktoś skorzystał z promocji to konto założył znacznie wcześniej niż 14 dni temu.\n30 grudnia 2014 10:36\n30 grudnia 2014 14:48\nZrobiłam wszystko zgodnie z instrukcją, do tej pory nie otrzymałam premii - piszę reklamację. Z tym, że nie otrzymuję też zwrotu 3% za płatności za pośredn. PayU.... i tu pytanie do Was: kiedy po zapłaceniu poprzez PayU otrzymaliście zwrot tych 3%???\n9 stycznia 2015 10:41\n9 stycznia 2015 11:34\n9 stycznia 2015 12:29\n9 stycznia 2015 12:44\nJeszcze jedno: wykonujesz transakcje PayU mobilnie? Nie wspomniałeś o tym w poście, ale teraz na stronie banku zobaczyłam, że money back mają w ramach aplikacji mobilnej...\n9 stycznia 2015 13:02\n9 stycznia 2015 14:39