Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla - PDF\nDownload "Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla"\n1 Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele v rozsahu (DVZ) Dokumentace pro Provádění Stavby (DPS) Zodpovědný projektant: Ing. Jan Košner, Ph.D., Energy Benefit Centre a.s. Vypracovala: Ing. Miroslava Zaťková., Energy Benefit Centre a.s. Datum:\n2 Obsah 1 Úvod Výchozí podklady Identifikace Situační plán ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy Současný stav Tepelná bilance objektu Klimatické a výpočtové podmínky Vnitřní výpočtové teploty Tepelná ztráta objektu Technické řešení Zdroj tepla Bilance zdrojů tepla při návrhové venkovní teplotě Umístění zdroje tepla Ohřev TV Otopná soustava Potrubí ÚT Tepelné izolace Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu Zabezpečení otopné soustavy Větrání kotelny Regulace zdrojů tepla Ochrana proti zamrznutí Bezpečnostní opatření umístění a provozu jednotky TČ Ochrana proti hluku Požární řešení Transport zařízení Požadavky na ostatní profese Uvedení zdroje do provozu Závěr Seznam příloh: Příloha I Výpočet požadované tloušťky tepelné izolace potrubí Příloha II Výpočet tlakové expanzní nádoby a pojistného ventilu Příloha III Výpočet větrání kotelny 2\n3 Seznam výkresů: 01 Půdorys 1.NP - SO 01 Hospodářský pavilon 1: Půdorys 1.NP - SO 02 Pavilon MŠ a dětské léčebny 1: Půdorys 1.NP - SO 03 Pavilon ZŠ 1: Půdorys 2.NP - SO 01 Hospodářský pavilon 1: Půdorys 2.NP - SO 02 Pavilon MŠ a dětské léčebny 1: Půdorys 2.NP - SO 03 Pavilon ZŠ 1: Půdorys střechy sestava TČ 1:50 08 Půdorys kotelny a technické místnosti 1:50 09 Řez kotelnou a technickou místností 1: Schéma zapojení zdroje tepla - 3\n4 1 ÚVOD V rámci snižování ekologické zátěže životního prostředí je pro vytápění objektů ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy navržen nový zdroj tepla (kaskáda plynových tepelných čerpadel vzduch voda a kondenzační plynový kotel), který nahradí původní zdroj vytápění na zemní plyn. Na základě zadání investora budou tepelná čerpadla instalována na ocelové nosné konstrukci na střeše objektu. 2 VÝCHOZÍ PODKLADY Pro vypracování projektové dokumentace se vycházelo z následujících podkladů: - stávající stavební dokumentace objektu - projektová dokumentace zateplení objektu - energetický audit objektu - platné normy ČSN a EN, vyhlášky, sbírky zákonů a předpisy - technické podklady - osobní návštěva Pozn: Vzhledem k tomu, že tato projektová dokumentace slouží jako podklad pro výběr zhotovitele, nesmí zde být uvedeny konkrétní názvy, typy ani výrobci zařízení. Před vlastní realizací musí být tato skutečnost zohledněna v dokumentaci upravené dle konkrétních navržených výrobků (zdroje tepla, pojistné a směšovací armatury, regulátory, armatury atd.). Veškeré technické parametry zařízení a požadavky na ně kladené musí být ověřeny před začátkem vlastní realizace. 4\n5 3 IDENTIFIKACE Zadavatel a provozovatel Název Městys Ostrov u Macochy Adresa Ostrov u Macochy 80, Ostrov u Macochy Telefon , Zástupce Ing. Ondřej Hudec starosta městyse IČ Předmět projektové dokumentace Předmět Výměna zdroje tepla pro vytápění objektu ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy Zařízení ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy Adresa Ostrov u Macochy 363, Ostrov u Macochy Katastrální území Ostrov u Macochy (716065) Zpracovatel: Organizace Energy Benefit Centre a.s. Jméno Ing. Miroslava Zaťková Adresa Poděbradova 285/109, Brno Kontakt Odpovědný projektant: Organizace Energy Benefit Centre a.s. Jméno Ing. Jan Košner, Ph.D. Adresa Poděbradova 285/109, Brno ČKAIT\n6 4 SITUAČNÍ PLÁN ZŠ A MŠ OSTROV U MACOCHY Obr. Situace objektu ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 5 SOUČASNÝ STAV Předmětem projektové dokumentace pro výměnu zdroje tepla je objekt základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy, který se nachází v jižní části městysu. Objekt byl postaven v 70. letech minulého století. Tvoří ho tři navzájem propojené pavilony s označením SO 01, SO 02 a SO 03. Pavilony jsou dvoupodlažní, nepodsklepené, zastřešené plochými střešními konstrukcemi. V hospodářském pavilonu SO 01 je v 1.NP umístěna vstupní hala s hlavním vstupem do objektu, komunikační prostory, šatny pro děti, plynová kotelna a místnost s rozdělovačem a sběračem. Ve 2.NP jsou komunikační prostory, kanceláře vedení školy, sklady, zázemí kuchyně a jídelna. 1.NP pavilonu SO 02 je pronajímáno ZŠ při dětské léčebně, ve 2.NP je umístěna mateřská škola. V pavilonu SO 03 jsou umístěny učebny, kabinety, sociální a komunikační prostory. Během užívání došlo v objektu k několika rekonstrukcím. Mezi významné patří například dřívější rekonstrukce zdroje tepla pro vytápění a ohřev TV, rekonstrukce otopné soustavy, výměna většiny původních otvorových výplní a zateplení převážné části obvodových stěn z vnitřní strany. Tyto změny však byly prováděny již v druhé polovině 90. let 20. století. 6\n7 Pavilony jsou postaveny ve stavebním systému KORD B, který je tvořen ocelovou nosnou konstrukcí vyplněnou tepelnou izolací a opláštěnou z exteriéru hliníkovými plechy a z vnitřní strany sádrokartonem. Během užívání došlo ve třídách, kabinetech, jídelně, kuchyni a dalších více využívaných a vytápěných místnostech k dodatečnému zateplení obvodových stěn minerální tepelnou izolací tl. 40 mm. Obvodové stěny 1NP pavilonu SO 01 jsou provedeny klasickou vyzdívkou s břízolitovým obkladem. Stropní a střešní konstrukce objektu jsou také tvořeny systémem KORD, jehož základem jsou ocelové vazníky, doplněné o podhledy a konstrukce podlah, resp. střech. Součástí střešní kce. jsou střešní desky, původní tepelná izolace tl. cca 50 mm a v 90. letech minulého století byla nově provedena hydroizolace. Podlahy přilehlé k zemině v objektu uvažujeme betonové, na podkladním betonu. Nášlapné vrstvy jsou tvořeny dle využití jednotlivých prostor vesměs z keramické dlažby nebo podlahového PVC. Stávající otvorové výplně tvoří především novější plastová okna s izolačním zasklením. V komunikačních prostorách centrální části jsou však původní kovová okna a dveře, doplněné o copility. V technickém podlaží objektu SO 01 jsou v obvodovém plášti osazena okna kovová, luxfery a dveře dřevěné, plné. V současnosti je budova vytápěna z centrální plynové kotelny umístěné v 1.NP pavilonu SO 01. V kotelně je do kaskády zapojeno 5 plynových kotlů VIADRUS G 100 o celkovém výkonu 540 kw. Kotelna zajišťuje dodávku otopné vody pro vytápění objektu a otopnou vodu pro přípravu teplé vody využívané v prostorách školy, zejména pak v kuchyni. Kotle byly osazeny ve 2. Polovině 90. let minulého století. V otopném období jsou tedy v provozu z velké části jen kotle K4 (120 kw) a K5 (120 kw), přičemž kotel K5 je spouštěn jen v chladnějších dnech. Kotle K2 (105 kw) a K3 (120 kw) slouží jako záloha a kotel K1 (75 kw) je určen zejména pro přípravu TV, je tedy v chodu po celý rok. Příprava teplé vody v objektu je prováděna jak centrálně, tak lokálně. Centrální ohřev je zajišťován v nepřímotopném stacionárním zásobníku o objemu 2500 l, ve kterém je TV ohřívána pomoci otopné vody dodávané ze samostatné otopné větve. V letních měsících je otopná voda dodávána z plynového kotle K1. K lokálnímu ohřevu slouží různě po objektu osazené elektrické akumulační ohřívače. 7\n8 6 TEPELNÁ BILANCE OBJEKTU Tepelně-technické výpočty ztrát objektu byly provedeny v souladu s ČSN EN 12831, ČSN EN ISO a ČSN KLIMATICKÉ A VÝPOČTOVÉ PODMÍNKY Výpočet tepelné ztráty byl proveden pro následující podmínky: Lokalita: Blansko (Dolní Lhota) Venkovní výpočtová teplota: -15 C Průměrná teplota v topném období: 3,7 C Počet dní v topném období: 241 Normální krajinná oblast, nechráněná budova, stojící v samostatně. 6.2 VNITŘNÍ VÝPOČTOVÉ TEPLOTY Pro výpočet tepelných ztrát a návrh otopné soustavy byly uvažovány následující vnitřní výpočtové teploty v jednotlivých místnostech: Učebny ZŠ, kanceláře, kuchyně 20 C Chodby, schodiště 18 C 6.3 TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU Tepelná ztráta objektu byla převzata z energetického auditu zpracovaného v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí. Pro stávající stav objektu po provedených všech úprav dle projektu zateplení budovy (výměna výplní otvorů, zateplení obvodových konstrukcí, zateplení střechy a stropu) byla stanovena celková tepelná ztráta objektů bez bytu ve výši Q ZTR = 155,2 kw. 7 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Projektová dokumentace řeší výměnu zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody pro objekty ZŠ a MŠ v Ostrově u Macochy. Stávající plynové kotle v centrální kotelně ZŠ a MŠ budou demontovány a budou nahrazeny kaskádou plynových tepelných čerpadel typu vzduchvoda, která bude instalována na střeše pavilonu SO 01 hospodářský nad stávající kotelnou. Jako bivalentní zdroj tepla pro vytápění objektu a ohřev teplé vody bude použit nově instalovaný plynový kondenzační kotel, který bude umístěn ve stávající kotelně III. Kategorie 8\n9 (pavilon SO 01 hospodářský pavilon, 1.NP). Pro technologické příslušenství jednotek TČ a plynového kondenzačního kotle bude sloužit stávající technická místnost, která je umístěna vedle kotelny III. kategorie. 7.1 ZDROJ TEPLA Novým zdrojem tepla pro vytápění budov ZŠ a MŠ bude kaskáda 4 ks absorpčních plynových tepelných čerpadel typu vzduch/voda (dále jenom TČ) s celkovým tepelným výkonem 163,20 kw (výkon jednoho tepelného čerpadla činí 40,8 kw při charakteristice A2/W35). Tepelná čerpadla budou umístěna na ocelové nosné konstrukci na střeše objektu pavilonu SO 01 hospodářský pavilon. Kaskáda plynových tepelných čerpadel bude dodána jako jeden samostatný montážní celek, který bude zahrnovat 4 ks plynových tepelných čerpadel (včetně 4 ks oběhových čerpadel a 4 ks zpětných klapek). Tepelná čerpadla budou namontovaná na nosném ocelovém rámu včetně centrálního hydraulického propojení jednotek (2-trubkové provedení), trubkového zásobníku plynu, odváděcího potrubí kondenzátu osazeného topným elementem, izolátorů chvění a elektrického rozvaděče. Jednotky budou vybaveny základními komínky pro odvod spalin. Jednotky budou vybaveny základním komínem pro odvod spalin. Sestava je určena pro venkovní umístění. Sání vzduchu je přes výměník po obvodu jednotek TČ. Spaliny od jednotlivých tepelných čerpadel budou odvedeny krátkými výfuky do venkovního prostředí. Dle požadavku dotačního programu bude na výstupu z kaskády TČ instalován měřič tepla (kalorimetr s průtokoměrem a čidem teploty) k měření tepla skutečně dodaného kaskádou TČ. TČ budou provozována v monoenergetickém režimu s kaskádovým řízením jednotlivých jednotek TČ, přičemž doplňkovým zdrojem tepla pro vytápění objektu bude nově instalovaný plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 80,0 kw při teplotním spádu 80/60 C. Zapojení soustavy viz Schéma zapojení zdroje tepla. Parametry zdroje tepla pro vytápění Tepelné čerpadlo vzduch / voda 4 ks Topný výkon nominální: Q t = 40,8 kw při A2/W35, účinnost využití plynu 162 % Požadovaný topný výkon: Q p = 24,9 kw při t e = -15 C / topná voda t = +60 C Hladina hluku v 10 m: 45 db(a) nízkohlučné provedení Chladivo: R717 Výstupní teplota (vytápění): 65 C Průtok topné vody: m = l/h, tlaková ztráta 43 kpa 9\n10 Spotřeba plynu nominální: 2,72 m 3 /h (zemní plyn G20) Hmotnost jednotky: 400 kg Napájecí napětí: 230V / 50Hz Celkový výkon kaskády TČ činí Q c = 4 40,8 = 163,2 kw při parametrech A2/W35 Doplňkový zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV plynový kondenzační kotel 1 ks Požadovaný topný výkon: Q t = 80,0 kw (80/60 C) Normovaný stupeň využití: 106 % (75/60 C) Max. teplota topné vody: 90 C Teplota spalin při plném výkonu: 67 C (teplotní spád 80/60 C) Hm. tok spalin při plném výkonu: 35,3 g/s Spotřeba plynu nominální: 8,95 m 3 /h (zemní plyn G20) Napájecí napětí/jištění: 230V / 50Hz Účinnost a emisní parametry Dle podmínek dotačního programu musí instalované zařízení (TČ) splňovat následující požadavky na minimální účinnost výroby tepla a emisní parametry. Sledovaný parametr: Minimální topný faktor (účinnost využití zemního plynu) Technologie vzduch voda při teplotní charakteristice A2/W35: 1,6 Výkon zařízení: do 0,3 MW Minimální garantovaná účinnost (%): 93 Přípustná komínová ztráta (%): 6 Nejvyšší přípustná koncentrace znečišťující látky ve spalinách (při referenčním obsahu kyslíku 3 %): Výkon kotle: do 0,3 MW CO (mg/m 3 ) 50 NO x (mg/m 3 ) 70 10\n11 7.2 BILANCE ZDROJŮ TEPLA PŘI NÁVRHOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTĚ Plynové tepelné čerpadlo 4 24,9 = 99,6 kw Plynový kondenzační kotel 1 80,0 kw Celkem výkon (při t e = - 15 C) Q c = 179,6 kw Celkový výkon navrženého zdroje tepla Q c = 179,6 kw (zahrnuje i výkon cca 20 kw pro ohřev teplovodního výměníku VZT) pokrývá stanovenou tepelnou ztrátu objektu Q z = 155,2 kw při t e = - 15 C. 7.3 UMÍSTĚNÍ ZDROJE TEPLA Nově instalovaný zdroj tepla (kaskáda plynových tepelných čerpadel) bude instalován na ocelové nosné konstrukci na střeše objektu pavilonu SO 01 hospodářský pavilon. Pro přístup k jednotkám bude na střeše osazena pochozí lávka. Přístup na střechu je pomocí stávajícího ocelového žebříku, který bude doplněn ochranným žebříkem. Jako strojovna pro technologické příslušenství jednotek TČ bude sloužit prostor stávající technické místnosti v pavilonu SO 01 hospodářský pavilon v 1.NP. Stávající technologie v kotelně (5 ks stacionárních plynových kotlů) a v technické místnosti (akumulační nádoba, nepřímotopný zásobníkový ohřívač TV, tlakové expanzní nádoby, rozdělovače a sběrače, čerpadla, směšovací armatury, potrubní rozvody v kotelně a ostatní související příslušenství) bude demontována a ekologicky zlikvidována. V prostoru stávající kotelny bude nově instalován plynový kondenzační kotel o výkonu 80,0 kw (doplňkový zdroj tepla ÚT a zdroj tepla pro dohřev TV). V prostoru technické místnosti bude instalována nová akumulační nádoba o objemu 1500 l, nepřímotopný zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 750 l, hlavní kombinovaný rozdělovač/sběrač, podružný kombinovaný rozdělovač/sběrač pro pavilon SO 01 hospodářský pavilon a tlakové expanzní nádoby o objemu l. Podružný rozdělovač/sběrač pro pavilon SO 02 - MŠ a dětská léčebna bude instalován v prostoru stávajícího rozdělovače a sběrače pod schody v 1. NP. Podružný rozdělovač/sběrač pro pavilon SO 03 - pavilon ZŠ bude instalován v prostoru stávajícího rozdělovače a sběrače v šatnách v 1. NP. 11\n12 7.4 OHŘEV TV Doplňkový zdroj tepla plynový kondenzační kotel bude zajišťovat dohřev teplé vody pomocí horního trubkového výměníku v nově instalovaném nepřímotopném zásobníkovém ohřívači TV o objemu 750 l, umístěném ve stávající technické místnosti. V době provozu tepelných čerpadel bude teplá voda předehřívána z akumulační nádoby pomocí spodního trubkového výměníku v nově instalovaném nepřímotopném zásobníkovém ohřívači TV. Výstupní potrubí ze zásobníku TV bude připojeno na nové páteřní rozvody teplé vody a cirkulace v objektu. 7.5 OTOPNÁ SOUSTAVA Dle zadání projektu bude v pavilonu SO 01 (Hospodářský pavilon) a v pavilonu SO 02 (MŠ a dětská léčebna) zachována stávající teplovodní otopná soustava, která je koncipována jako dvoutrubková teplovodní s nuceným oběhem topné vody a tlakovou expanzní nádobou. V pavilonu SO 03 (ZŠ) dojde k rekonstrukci stávající otopné soustavy včetně instalace nových potrubních rozvodů a výměny části otopných těles (část otopných těles bude demontována, část bude přesunuta do jiných místností a částečně dojde k instalaci nových otopných těles. Podrobnosti viz výkresová dokumentace. Nově instalovaná otopná tělesa budou ocelová desková v provedení s bočním připojením, která budou na přívodu osazená termostatickými ventily a na vratném potrubí uzavíracími regulačními šroubeními. Stávající otopná tělesa, která jsou osazena ručnímu uzavíracími kohouty, budou nově osazena termostatickými ventily. Všechna nově instalovaná otopná tělesa i stávající otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi. Otopná soustava bude v technické místnosti rozdělena na pět větví: V01 SO 02 - pavilon MŠ a dětské léčebny V02 SO 03 - pavilon ZŠ V03 SO 01 hospodářský pavilon V04 Předehřev TV V05 VZT Topná větev V01 - Pavilon SO 02 pavilon MŠ a dětská léčebna - bude na rozdělovači/sběrači rozdělena na dva topné okruhy: TO1.1 SO 02 - pavilon MŠ a dětská léčebna Přední strana TO1.2 SO 02 - pavilon MŠ a dětská léčebna Zadní strana 12\n13 Topná větev V02 - Pavilon SO 03 pavilon ZŠ - bude na rozdělovači/sběrači rozdělena na čtyři topné okruhy: TO2.1 SO 03 - pavilon ZŠ 2.NP - Zadní strana - 55/45 C TO2.2 SO 03 - pavilon ZŠ 1.NP - Zadní strana - 55/45 C TO2.3 SO 03 - pavilon ZŠ 2.NP - Přední strana - 55/45 C TO2.4 SO 03 - pavilon ZŠ 1.NP - Přední strana - 55/45 C Topná větev V03 - Pavilon SO 01 hospodářský pavilon - bude na rozdělovači/sběrači rozdělena na dva topné okruhy: TO3.1 SO 01 - hospodářský pavilon JZ fasáda TO3.2 SO 01 - hospodářský pavilon SV fasáda Projektovaný teplotní spád na topných okruzích jednotlivých pavilonů je 55/45 C, projektovaný teplotní spád topných okruhů v technické místnosti je 60/50 C. Oběh teplonosné látky budou zabezpečovat elektronicky řízená oběhová čerpadla s adaptabilní regulací. Množství vody v systému bude doplňováno přes úpravnu vody, která bude napojena na nové rozvody v technické místnosti. V rámci topné zkoušky poté dojde k hydraulickému vyregulování celé otopné soustavy. 7.6 POTRUBÍ ÚT V rámci rekonstrukce otopné soustavy dojde k demontáži potrubních rozvodů v pavilonu SO 03 pavilon ZŠ - až po kombinovaný rozdělovač/sběrač určený pro tento pavilon (umístěný v šatně v 1.NP). Rozvody budou nově provedeny měděným potrubím. Stávající páteřní rozvody k podružným rozdělovačům/sběračům v pavilonu SO02 a SO03 zůstanou zachovány, pouze dojde k lokální úpravě vedení potrubí v místě napojení na centrální rozdělovač/sběrač v kotelně a v místě napojení na podružné rozdělovače/sběrače. V případě požadavku na změnu trasy oproti stávajícímu řešení v průběhu realizace je třeba individuálně posoudit délkovou kompenzaci potrubí. Veškeré nově instalované potrubní rozvody budou provedeny ocelovým bezešvým potrubím spojovaným svařováním. Výstup z tepelného čerpadla bude napojen na spodní část akumulační nádoby o objemu 1500 l, dále rozvod vede do kombinovaného rozdělovače/sběrače se pěti topnými okruhy a odtud k jednotlivým otopným tělesům. Výstup z plynového kondenzačního kotle bude napojen na horní část akumulační nádoby o objemu 1500 l a na horní část nepřímotopného zásobníkového ohřívače TV o objemu 750 l. 13\n14 Dle doporučení výrobce bude jednotka TČ na potrubní rozvody napojena s použitím flexibilních připojovacích prvků. Nově instalované potrubní rozvody budou v pavilonu SO 03 pavilon ZŠ - vedeny převážně u podlahy a částečně pod stropem. Páteřní rozvody budou vedeny pod stropem 1.NP a budou připevněny na konzolách. Přesné vedení a dimenze potrubí viz výkresová dokumentace. 7.7 TEPELNÉ IZOLACE Rozvody potrubí v kotelně, v technické místnosti a páteřní rozvody budou opatřeny tepelnou izolací dle vyhlášky 193/2007 Sb a označeny štítky s popisem jednotlivých potrubí. Potrubní rozvody v prostorách s venkovní teplotou bude opatřeno zesílenou tepelnou izolací a opatřeno oplechováním.. Potrubní rozvody vedené prostupy a drážkami stěn a stropů bude opatřeno tepelnou izolací z pěnového polyetylenu tl. 20 mm. Návrh tloušťky tepelné izolace potrubní rozvodů viz Příloha I 7.8 ODVOD SPALIN A PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU Odvod spalin od každé z jednotek TČ bude řešen pomocí krátkého komínku dodávaného výrobcem TČ. Dle ČSN je vyústění spalin jednotek TČ větší než 1 m od ploché střechy a není tedy nutné navrhovat žádné dodatečné úpravy standardně dodávaného řešení. Nově instalovaný plynový kondenzační kotel bude v provedení s nuceným odvodem spalin. Odvod bude proveden samostatným izolovaným spalinovým PP potrubím pro plynové kondenzační spotřebiče (předběžný návrh rozměru DN 110), které bude vedeno stávajícím komínovým průduchem nad úroveň střechy objektu. Spalovací vzduch bude nasáván z prostoru kotelny. Přesné rozměry (průměr) odvodu spalin a návrh spalinové cesty musí být proveden na základě konkrétního nabízeného výrobku a systému pro odvod spalin a musí být v souladu s technickými podmínkami výrobce TČ a platnou ČSN pro odvod spalin. Po instalaci spalinového potrubí musí být provedena revize. 7.9 ZABEZPEČENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY Dle ČSN bude otopná soustava zabezpečena 2 ks pojišťovacích ventilů s otevíracím přetlakem 3 bar (1 ks na výstupním okruhu jednotek TČ a 1 ks bude integrován 14\n15 v čerpadlové skupině plynového kondenzačního kotle) a tlakovými expanzními nádobami o objemu l. V místě osazení soustavy pojistným ventilem bude umístěn tlakoměr. Na přiváděcím potrubí k expanzní nádobě bude osazena oddělovací armatura, vypouštěcí armatura a kontrolní tlakoměr s vyznačenou hodnotou minimálního a maximálního povoleného provozního tlaku v soustavě. Podrobný návrh pojistných zařízení viz. příloha II VĚTRÁNÍ KOTELNY Výpočtem dle ČSN / TPG (větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva o celkovém výkonu do 100 kw) byl stanoven požadavek na minimální průtok vzduchu pro přirozené větrání prostoru kotelny na úrovni 215,0 m 3 /h. Větrání kotelny je navrženo jako přirozené větracími otvory do venkovního prostředí. Větrání prostoru kotelny budou zajišťovat stávající větrací otvory. Přívod vzduchu k podlaze kotelny je stávajícím VZT potrubím rozměru mm vyústěným prostupem obvodovou stěnou do vnějšího prostředí. Odvod vzduchu zajišťují 2 ks větracích otvorů o velikosti m. Otvory budou nově z vnitřní strany opatřeny krycími mřížkami a z vnější strany protidešťovými žaluziemi a mřížkami proti vniknutí ptáků a hlodavců. Podrobný výpočet viz Příloha III 7.11 REGULACE ZDROJŮ TEPLA Součástí dodávky kaskády tepelných čerpadel bude i nadřazený ekvitermní regulátor provozu topné soustavy a elektronický regulátor provozu TČ se vstupně-výstupním modulem, který bude zajišťovat kompletní diagnostiku a řízení provozu celé kaskády TČ včetně doplňkového zdroje tepla. Ekvitermní regulátor topné soustavy bude v kombinaci s čidlem venkovní teploty řídit požadovanou teplotu topné vody dle aktuální venkovní teploty (spojitý analogový výstup 0-10 V). Regulace provozu TČ bude na požadovanou teplotu v akumulačním zásobníku. V případě, že výkon TČ nebude pokrývat tepelnou ztrátu objektu, automaticky dojde k připnutí doplňkového zdroje tepla, který ve spolupráci s tepelným čerpadlem zajistí požadovanou teplotu topné vody. Ekvitermní regulátor bude zajišťovat i ovládání topných okruhů a řízení směšovacích ventilů na jednotlivých topných okruzích. Regulace TČ bude zajišťovat i dohřev teplé vody v zásobníkovém ohřívači TV pomocí trubkových výměníku ve spodní a horní části zásobníku TV. 15\n16 7.12 OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ Jednotky TČ budou instalovány v prostoru s venkovní teplotou a budou vybaveny ochranou proti zamrznutí. Tato funkce zapne při poklesu teploty oběhové čerpadlo a případně i plynový hořák. Proto je nutné zajistit nepřetržité elektrické napájení zařízení po celou dobu zimní sezony. Jednotky TČ budou osazeny záložním zdrojem pro napájení oběhových čerpadel, který zajistí proudění (protáčení čerpadla v režimu 10 minut chod, 10 minut stop) topné vody v okruhu TČ v případě výpadku el. energie při venkovní teplotě menší než 0 C. Záložní jednotka zajistí protáčení oběhových čerpadel po dobu minimálně 8 hodin. Toto opatření nelze považovat za trvalou ochranu proti zamrznutí, protože po určité době provozu oběhových čerpadel dojde k vychlazení vody v akumulační nádobě. Pro zabezpečení vzdáleného dohledu (hlášení poruch, monitoring provozu) bude osazen komunikátor GPRS pro TČ. Výpadek napájení bude pomocí komunikátoru nahlášen obsluze (servisní organizaci), která musí zajistit opětovné zprovoznění TČ, případně při dlouhodobější odstávce vypustit médium (topnou vodu) z okruhu TČ. Dodavatel musí zapracovat ochranu proti zamrznutí do provozního řádu zdroje tepla, seznámit s ním provozovatele a dostatečně zaškolit obsluhu zařízení BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ UMÍSTĚNÍ A PROVOZU JEDNOTKY TČ Vzhledem k tomu, že se předpokládá instalace jednotek TČ do volného venkovního prostoru, nejsou na umístění dle požadavku normy ČSN EN 378 kladeny žádné omezující požadavky. Je nutné dodržet obecné bezpečnostní požadavky na umístění dané požárními předpisy a bezpečnostní požadavky výrobce TČ OCHRANA PROTI HLUKU Sestava jednotek TČ bude z důvodu eliminace přenášení hluku a vibrací na konstrukci budovy pružně uložena na stavebních konstrukcích pomocí izolátorů chvění (dodávka TČ). Jednotky budou v nízkohlučném provedení - akustický výkon jednotky TČ činí dle podkladů výrobce Lw = 67 db (A). Instalace 4 ks plynových tepelných čerpadel vzduch-voda nezpůsobí překročení hygienických limitů hluku pro venkovní chráněný prostor. 16\n17 7.15 POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ Požární zpráva je součástí projektové dokumentace. Prostor kotelny tvoří samostatný požární úsek. Veškeré prostupy potrubí a kabelových vedení musí být provedeny s příslušnou požární odolností odpovídající požadavkům na požární odolnost jednotlivých konstrukcí TRANSPORT ZAŘÍZENÍ Pro transport zařízení na střechu objektu bude nutné použít jeřábovou techniku. Pro transport zařízení do kotelny bude možné využít stávající vstupní otvory POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE Stavba V rámci instalace nového zdroje tepla napojeného na kotelnu bude nutné provést následující stavební úpravy: osazení ocelové nosné konstrukce pro instalaci sestavy 4 ks plynových tepelných čerpadel na střechu nad kotelnu. Rozměry, umístění a provedení kotvení ocelové nosné konstrukce na stavební konstrukce je řešeno v samostatné části projektu statika. provedení prostupů ocelové konstrukce stávajícím střešním pláštěm včetně obnovy hydroizolace osazení ocelového schodiště do prostoru kotelny pro přístup k jednotkám TČ na střeše objektu je nutné osadit nové přístupové prvky (ochranný koš na stávající ocelový žebřík, pochozí lávka atd.) před osazením montážního celku s tepelnými čerpadly je nutné konzultovat návrh ocelové konstrukce s dodavatelem tepelných čerpadel a přeměřit veškeré rozměry na stavbě zasypání a zabetonování stávající jímky pod podlahou technické místnosti provedení prostupů stavebními konstrukcemi pro nově instalované potrubní rozvody ukončení stávajících potrubních rozvodů v podlaze (zaslepení pod úrovní podlahy, začištění a obnovení povrchu podlahy a stropu) Zdravotně technické instalace svedení přepadu odvodu kondenzátu od jednotek TČ a plynového kondenzačního kotle a odvod kondenzátu ze spalinového potrubí do neutralizačního boxu a instalace 17\n18 potrubí pro přečerpávání kondenzátu do stávajícího kanalizačního systému včetně provedení ochrany kondenzátního potrubí vedeného ve venkovním prostoru proti zamrznutí (topné elementy) svedení přepadu odvodu kondenzátu od pojistných ventilů do sběrné nádoby napojení nově instalovaného zásobníku TV na rozvody SV, TV a cirkulace rekonstrukce páteřních rozvodů studené a teplé vody a cirkulačních rozvodů Rozvod plynu připojení 1 ks plynového kondenzačního kotle v kotelně na rozvod plynu provedení nového rozvodu plynu k sestavě jednotek TČ včetně osazení požadovaných pojistných, regulačních a uzavíracích armatur Podrobnosti viz samostatná část PD Elektro a MaR Jištění a ovládání nově instalovaných spotřebičů bude ze stávajícího rozvaděče v kotelně (umístění dle výkresové dokumentace), který bude doplněn/upraven dle požadavků nově instalované technologie. Je třeba provést úpravu napájení a jištění tohoto rozvaděče ze stávajícího rozvodu v objektu. Rozvaděč bude osazen příslušnými jisticími a ovládacími prvky pro jednotlivé okruhy. V rozvaděči bude umístěn i regulátor provozu TČ, ekvitermní regulátor topné soustavy, jednotka řízení ohřevu TV a doplňkového zdroje tepla a napojení na záložní zdroj pro oběhová čerpadla. Pro možnost měření spotřeby elektrické energie nutné pro provoz nového zdroje tepla je nutné osadit příslušný napájecí okruh samostatným měřením spotřeby. Součástí elektroinstalace bude i provedení nového osvětlení v prostoru jednotek TČ (na střeše objektu) a ochrana odvodu kondenzátu proti zamrznutí (topné kabely s termostatem). Regulace a elektro zajistí napájení, jištění, uzemnění a ovládání včetně kabeláže: 1 ks kaskáda tepelných čerpadel 400 V / 50 Hz 1 ks ovládání kaskády TČ 24 V AC 1 ks regulátor provozu kaskády TČ 24 V AC 1 ks plynový kondenzační kotel 230V / 50Hz 1 ks ekvitermní regulátor topných okruhů 230 V / 50 Hz 11 ks oběhové čerpadlo 230V / 50 Hz 8 ks servopohony směšovacích ventilů 1 ks servopohony přepínacích ventilů 18\n19 4 ks měřič spotřeby tepla 230V / 50 Hz 1 kpl připojení čidel teploty 1 kpl poruchová signalizace zdroje tepla 1 kpl topné kabely protizámrazové ochrany odvodu kondenzátu 230 V / 50 Hz 1 kpl osvětlení prostoru kaskády TČ Poruchová signalizace Zařízení bude vybaveno signalizací poruchových stavů, která bude zahrnovat následující: - stop tlačítko odstavení zdroje tepla, uzavření přívodu plynu - max. teplota vzduchu v kotelně odstavení zdroje tepla - zaplavení prostoru kotelny odstavení zdroje tepla - havarijní tlak vody v systému (min/max) odstavení zdroje tepla - únik zemního plynu (1. stupeň signalizace, 2. stupeň uzavření přívodu plynu, odstavení zdroje tepla) Systém poruchové signalizace bude vybaven GSM modemem pro hlášení poruch pomocí SMS na tel. čísla určená provozovatelem objektu UVEDENÍ ZDROJE DO PROVOZU Před uvedením zdroje do provozu je nutné provést zkoušky zařízení dle ČSN Jedná se zejména o následující: Zkouška těsnosti systému zkouška těsnosti se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Soustava bude zkoušena na nejvyšší dovolený přetlak, který se udržuje nejméně po dobu 6 hodin. Dilatační zkouška při této zkoušce se teplonosná látka v celé soustavě zahřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje Topná zkouška při topné zkoušce se kontroluje zejména následující: - správná funkce armatur - rovnoměrné zahřívání otopných těles - dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaky, průtoky, rozdíly teplot, tlaků apod.) - správná funkce regulačních a měřicích zařízení - správná funkce zabezpečovacích a pojistných zařízení, havarijních opatření a poruchové signalizace 19\n20 - zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla - nejvyšší výkon zdrojů tepla - výkon zdroje tepla při přípravě teplé vody při maximálním projektovaném odběru - dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů Topná zkouška u zařízení s výkonem vyšším než 100 kw musí trvat minimálně 72 hodin bez dalších provozních přestávek (zpravidla do 60 minut). Topnou zkoušku je možné provádět pouze v průběhu otopného období. Pokud se zařízení předává mimo otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody. Součástí topné zkoušky je i seřízení soustavy a zaškolení obsluhy zařízení. Před provedením zkoušek je nutné provést propláchnutí systému. O všech provedených zkouškách je nutné sepsat protokol a nechat potvrdit zástupcem dodavatele, provozovatele a investora. Pro provoz, údržbu a užívání zdroje tepla je nutné zpracovat provozní řád a vést provozní deník se zápisy o provedených odborných prohlídkách a revizích zařízení. 8 ZÁVĚR Při montáži zařízení je nutné se řídit montážními návody výrobců jednotlivých zařízení. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci je nutné v zájmu bezchybné funkce zařízení konzultovat s projektantem. V případě jakýchkoliv změn bude proveden zápis projektanta do stavebního deníku s návrhem opatření, v případě změn většího rozsahu budou změny řešeno formou dodatku projektové dokumentace. Veškeré změny strojního zařízení, výrobků a materiálů musí být předem konzultovány a písemně (elektronickou cestou) odsouhlaseny zpracovatelem projektu. V opačném případě nenese zhotovitel projektu jakoukoliv odpovědnost za správnou funkci instalovaného zařízení. Instalované zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu. Pro provoz otopné soustavy musí dodavatel předat provozovateli pokyny a návod k obsluze a údržbě otopné soustavy. Otopná soustava musí být plněna pouze topnou vodou stanovených parametrů. Provoz otopné soustavy musí být v souladu s technickými podmínkami zdroje tepla. Pro zaručení správné funkce všech prvků otopné soustavy je nutno nejméně jedenkrát ročně prověřit jejich funkci (nejlépe před začátkem topné sezóny), překontrolovat tlakové poměry v otopné soustavě a provést odvzdušnění otopné soustavy. 20\n21 Příloha I Výpočet požadované tloušťky tepelné izolace Potrubí TČ (ÚT) venkovní prostředí: Vstupní hodnoty: Rozměr potrubí DN: 65 Střední teplota média t in : 60 C Teplota okolí t out : -15 C Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu α e : 10 W/m 2 /K Výstupní hodnoty: Požadovaný určující součinitel prostupu tepla U 0 : 0,27 W/m/K Součinitel tep. vodivosti izolace λ IZ : 0,034 W/m/K Min. tloušťka tepelné izolace dle vyhl. 193/2007 s IZ : 45,2 mm Volba z pohledu ekonomické tloušťky tepelné izolace: 80 mm + oplechování Potrubí TČ (ÚT) vnitřní prostředí: Vstupní hodnoty: Rozměr potrubí DN: 65 Střední teplota média t in : 60 C Teplota okolí t out : 12 C Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu α e : 10 W/m 2 /K Výstupní hodnoty: Požadovaný určující součinitel prostupu tepla U 0 : 0,27 W/m/K Součinitel tep. vodivosti izolace λ IZ : 0,035 W/m/K Min. tloušťka tepelné izolace dle vyhl. 193/2007 s IZ : 45,2 mm Volba z pohledu ekonomické tloušťky tepelné izolace: 60 mm Potrubí (ÚT) kotelna, technická místnost: Vstupní hodnoty: Rozměr potrubí DN: 80 / 65 / 50 / 25 Střední teplota média t in : 60 C Teplota okolí t out : 10 C Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu α e : 10 W/m 2 /K Výstupní hodnoty: Požadovaný určující součinitel prostupu tepla U 0 : 0,34 / 0,27 / 0,27 / 0,18 W/m/K Součinitel tep. vodivosti izolace λ IZ : 0,035 W/m/K Min. tloušťka izolace s IZ : 538 / 45 / 33 / 35 mm Volba: 60 / 60 / 50 / 40 mm 21\n22 Potrubí (ÚT) páteřní rozvody - vnitřní prostředí: Vstupní hodnoty: Rozměr potrubí DN: 65 / 50 / 40 / 32 Střední teplota média t in : 55 C Teplota okolí t out : 15 C Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu α e : 10 W/m 2 /K Výstupní hodnoty: Požadovaný určující součinitel prostupu tepla U 0 : 0,27 / 0,27 / 0,27/ 0,18 W/m/K Součinitel tep. vodivosti izolace λ IZ : 0,035 W/m/K Min. tloušťka izolace s IZ : 45 / 33 / 25 / 43 mm Volba: 50 / 50 / 50/ 50 mm Potrubí (ÚT) SO 03 pavilon ZŠ - vnitřní prostředí: Vstupní hodnoty: Rozměr potrubí DN: 42 1,5 Střední teplota média t in : 50 C Teplota okolí t out : 15 C Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu α e : 10 W/m 2 /K Výstupní hodnoty: Požadovaný určující součinitel prostupu tepla U 0 : 0,27 W/m/K Součinitel tep. vodivosti izolace λ IZ : 0,035 W/m/K Min. tloušťka izolace s IZ : 22,9 mm Volba: 40 Potrubí (ÚT) SO 03 pavilon ZŠ - vnitřní prostředí: Vstupní hodnoty: Rozměr potrubí Dxt: 35 1,5 / 22 1 Střední teplota média t in : 50 C Teplota okolí t out : 18 C Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu α e : 10 W/m 2 /K Výstupní hodnoty: Požadovaný určující součinitel prostupu tepla U 0 : 0,18 W/m/K Součinitel tep. vodivosti izolace λ IZ : 0,035 W/m/K Min. tloušťka izolace s IZ : 38,6 / 22,9 mm Volba: 40 / 30 22\n23 Příloha II - Výpočet tlakové expanzní nádoby a pojistného ventilu Návrh objemu tlakové expanzní nádoby: Vstupní hodnoty: maximální teplota soustavy t max 80 C statická výška soustavy h st 11 m vodní objem soustavy V celk l otevírací přetlak pojistného ventilu p PV 3 bar minimální provozní tlak p min (min. 1 bar) 1,3 bar Výstupní hodnoty: statický tlak soustavy p st =h st ρ g 1,1 bar minimální provozní tlak p 0 = p stat +(0,2-0,3) bar (nebo p min ) 1,3 bar počáteční tlak p a =p 0 +0,3 bar 1,6 bar plnicí tlak p f =pa 1,6 bar konečný tlak p e =p PV - 0,5 bar 2,5 bar Expanzní objem V E =DV V celk = 142,8 l Změna měrného objemu média t min =10 C, t max =80 C DV=0,0286 Minimální objem expanzní nádoby V EN,min =(V e +V VR ) (p e +100)/(p e -p 0 ) V EN,min = 485,1 l Návrh: Membránová expanzní nádoba o objemu 2x250 l Návrh pojistného ventilu: Kondenzační plynový kotel ÚT neposuzuje se PV 3 bar součástí čerpadlové skupiny Sestava 4 ks jednotek TČ: otevírací tlak jmenovitý výkon zdroje tepla minimální průřez sedla ventilu minimální vnitřní průměr vstupního potrubí minimální vnitřní průměr výstupního potrubí Návrh: Pojistný ventil 1 5/4, 3 bar 3 bar (300 kpa) 4 40,8=163,2 kw 189 mm 33 mm 33 mm 23\n24 Příloha III - Výpočet větrání kotelny Zdroj tepla: Plynový kondenzační kotel 1) Výpočet množství spalovacího vzduchu Výhřevnost paliva: H = 34,05 MJ/m 3 (zemní plyn) Účinnost zdroje tepla: h = 0, ,0 kw Součinitel přebytku vzduchu : λ = 1,25 Minimální množství spalovacího vzduchu: V smin = 0,26 34,05-0,25 = 8,603 m 3 /kg Spotřeba paliva: m p PK = / 0,98 / 34,05 = 0, m 3 /s Skutečný průtok spalovacího vzduchu: V skut, PK = 0, ,25 8,603 = 0, m 3 /s = 101,1 m 3 /h 2) Výpočet množství vzduchu pro zajištění intenzity větrání technické místnosti Objem kotelny: V K = 56,3 5,5 = 309,7 m 3 Požadovaná výměna: I = 0,5 1/h Průtok vzduchu technická místnost: V I = 155 m 3 /h 3) Výpočet průtoku vzduchu pro odvod tepelné zátěže Letní tepelné zisky kotelna: t i max = 35 C, t e max = 30 C, Q zisk, K = 0,3 / ,5 = 360,0 W V t = 360,0 / (1010 1,2 5) = 0, m 3 /s = 213,9 m 3 /h 4) Minimální množství přiváděného větracího vzduchu Požadavek na minimální průtok vzduchu pro větrání prostoru kotelny byl stanoven jako vyšší z hodnot V skut, V I a a V t tj. na cca 215,0 m 3 /h. 24\n25 Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace elektroinstalace a MaR Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace pro Provádění stavby (DPS) Zodpovědný projektant: Ing. Marian Formánek, Energy Benefit Centre a.s. Vypracoval: Ing. Jan Košner, Energy Benefit Centre a.s. Datum: 11/2014\n26 Obsah 1 Úvod Výchozí podklady Identifikace projektu Technické řešení Rozvaděče elektroinstalace Kotelna Zdroj tepla Systém měření a regulace Zdroj tepla Napěťová soustava Kotelna Energetická bilance Rozvaděče Provedení Montáž Všeobecné požadavky Požadavky na ostatní profese Seznam příloh: Seznam položek MaR Soupis datových bodů Seznam výkresů: 01 Půdorys kotelny a technické místnosti 1: Kotelna a technická místnost - Řez A-A 1: Blokové schéma MaR - 04 Schéma osazení datových bodů MaR - 2\n27 1 ÚVOD Tento projekt řeší návrh systému měření a regulace pro instalaci nového zdroje tepla v objektu ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy. Projekt navazuje na projektovou dokumentaci pro výměnu zdroje tepla, která řeší výměnu stávajícího zdroje tepla za nový ekologický zdroj využívající OZE. Původní technologie MaR stávající kotelny bude kompletně demontována a ekologicky zlikvidována. Součástí tohoto projektu je i související technologická elektroinstalace a doplnění stavební instalace v dotčených prostorách objektu (prostor kotelny). Tato část zahrnuje silové připojení jednotlivých instalovaných zařízení, doplnění stávajícího rozvaděče a napojení nových rozvaděčů sestav jednotek TČ na stávající rozvody v objektu. Návrh systému MaR byl proveden na základě dostupných požadavků instalované technologie a požadavků zadavatele. Projektová dokumentace je zpracována v takovém rozsahu, aby dostatečně popisovala kvalitu a charakteristické vlastnosti instalovaných zařízení nebo jejich částí a byla tak dostačujícím podkladem pro zpracování montážní dokumentace. 2 VÝCHOZÍ PODKLADY Pro vypracování projektové dokumentace se vycházelo z následujících podkladů: - projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla - energetický audit objektu - platné normy ČSN a EN, vyhlášky, sbírky zákonů a předpisy - technické podklady - osobní návštěva Pozn: Vzhledem k tomu, že tato projektová dokumentace slouží jako podklad pro výběr zhotovitele, nesmí zde být uvedeny konkrétní názvy, typy ani výrobci zařízení. Před vlastní realizací musí být tato skutečnost zohledněna v montážní dokumentaci upravené dle konkrétních navržených výrobků (rozvaděče, regulátory, řídící jednotky, pojistné, ovládací a signalizační prvky atd.). Veškeré technické parametry zařízení a požadavky na ně kladené musí být ověřeny před začátkem vlastní realizace. 3\n28 3 IDENTIFIKACE PROJEKTU Zadavatel a provozovatel Název Městys Ostrov u Macochy Adresa Ostrov u Macochy 80, Ostrov u Macochy Telefon , Zástupce Ing. Ondřej Hudec starosta městyse IČ Předmět projektové dokumentace Předmět Výměna zdroje tepla pro vytápění objektu ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy Zařízení ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy Adresa Ostrov u Macochy 363, Ostrov u Macochy Katastrální území Ostrov u Macochy (716065) Zpracovatel: Organizace Energy Benefit Centre a.s. Jméno Ing. Jan Košner, Ph.D. Adresa Poděbradova 285/109, Brno Kontakt Odpovědný projektant: Organizace Energy Benefit Centre a.s. Jméno Ing. Marian Formánek, Ph.D. Adresa Poděbradova 285/109, Brno Kontakt ČKAIT\n29 4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 4.1 ROZVADĚČE ELEKTROINSTALACE V rámci provádění nové elektroinstalace související s instalací nového zdroje tepla dojde k doplnění stávajícího sdruženého rozvaděče MaR, na který budou napojena všechna nově instalovaná zařízení Kotelna Stávající rozvaděč elektro a MaR umístěný v prostoru kotelny (dále RA1) bude upraven a doplněn o příslušné jisticí, ovládací a signalizační prvky pro zařízení instalované v kotelně. Na tento rozvaděč budou též napojen podružný rozvaděč zdroje tepla (RA2) umístěný na sestavě jednotek TČ ve venkovním prostoru. Seznam okruhů jištěných v rozvaděči RA1: Okruh 1 okruh napájení rozvaděče sestavy jednotek TČ Okruh 2 okruh napájení kondenzačního plynového kotle 1 (ÚT + TV) Okruh 4 okruh napájení ekvitermního regulátoru topných okruhů Okruh 5 okruh napájení poruchové signalizace zdroje tepla Okruh 6 okruh napájení bezpečnostních plynových ventilů Okruh 7 okruh napájení DCC regulátoru TČ a komunikačního modulu TČ Okruh 8 okruh napájení záložního zdroje (UPS) Okruh 9 okruh napájení měřičů tepla Okruh 10 vývod pro napájení zásuvkového okruhu GPRS komunikátoru TČ Okruh 11 vývod pro napájení ovládání stykačů Okruh 12 okruh napájení topného kabelu protizámrazové ochrany odvodu kondenzátu Zdroj tepla Podružné rozvaděče zdroje tepla (RA2) bude součástí sestavy jednotek TČ (dodávka ÚT) a budou od výrobce osazen příslušnými jisticími a ovládacími prvky. Napojení na rozvaděč kotelny (RA1) bude provedeno kabelem CYKY-J 5 4. Seznam okruhů jištěných v rozvaděči RA2 (sestava jednotek TČ): Okruh 1 okruh napájení plynového tepelného čerpadla TČ 1 Okruh 2 okruh napájení plynového tepelného čerpadla TČ 2 Okruh 3 okruh napájení plynového tepelného čerpadla TČ 3 Okruh 4 okruh napájení plynového tepelného čerpadla TČ 4 Okruh 5 okruh napájení topného kabelu protizámrazové ochrany odvodu kondenzátu (centrální sběr kondenzátu sestavy jednotek TČ) Okruh 6 servisní zásuvka rozvaděče TČ 5\n30 Pro možnost nezávislého napájení a ovládání oběhových čerpadel jednotek sestavy TČ bude k podružnému rozvaděči RA2 osazen podružný rozvaděč oběhových čerpadel TČ (RA3), který bude napájen přes záložní zdroj tepla (UPS). Seznam okruhů jištěných v rozvaděči RA3: Okruh 1 okruh napájení oběhového čerpadla jednotky TČ 1 Okruh 2 okruh napájení oběhového čerpadla jednotky TČ 2 Okruh 3 okruh napájení oběhového čerpadla jednotky TČ 3 Okruh 4 okruh napájení oběhového čerpadla jednotky TČ 4 Okruh 5 okruh osvětlení prostoru sestavy jednotek TČ 4.2 SYSTÉM MĚŘENÍ A REGULACE Pro řízení a regulaci nového zdroje tepla, který sestává z kaskády plynových tepelných čerpadel a kondenzačního plynového kotle a pro řízení směšovaných topných okruhů je navržen plně programovatelný DDC řídící systém, který je doplněn ovládací klávesnicí a zobrazovací LCD jednotkou. Ta umožňuje zobrazovat veškeré stavy a poruchy zařízení, měřené a požadované teploty a umožňuje plné ovládání provozu zdroje tepla a topných okruhů. Současně umožňuje budoucí rozšíření pro další možné technologické zařízení. DDC regulátor (dále jen regulátor MaR) bude vybaven webovým serverem s HTML protokolem pro zjednodušení obsluhy a kontroly stavu technologie tepelných čerpadel (TČ), plynových kotlů (PK) a topných okruhů (TO). Pro tento účel bude v rámci projektu MaR zajištěno propojení řídícího systému na stávající Ethernet síť. Systém bude též vybaven GSM modemem pro hlášení poruch pomocí SMS zpráv na tel. čísla, která určí provozovatel objektu. Protože je technologie TČ umístěna ve venkovním prostoru na střeše budovy musí být případný servisní zásah v zimních měsících rychlý. Z tohoto důvodu je do rozvaděče (RA1) instalováno fázové relé pro kontrolu výpadku napájení. Řídící systém a GSM modem je zálohově napájen a umožní tak po výpadku silového napájení rozvaděčů vyslat SMS ztrátu Zdroj tepla Nový zdroj tepla sestává ze sestavy 4 ks plynových tepelných čerpadel a doplňkového zdroje tepla tvořeného 1 ks plynového kondenzačního kotle. Pro řízení celé topné soustavy je navržen ekvitermní regulátor, který zajišťuje řízení jednotlivých topných okruhů (oběhová čerpadla, směšovací ventily, čidla teploty), ovládá zdroj tepla a řídí přípravu a distribuci TV. Seznam zařízení zdroje tepla: Zař. 1-4 kaskáda plynových tepelných čerpadel Kaskáda tepelných čerpadel je od výrobce vybavena vlastním systémem komunikace (sběrnice CAN-BUS), který zajišťuje řízení chodu jednotek TČ z regulátoru kaskády TČ. 6\n31 Součástí regulace TČ je i komunikační modul, který zpracovává požadavky na topení, ohřev TV, zajišťuje snímání teplot, ovládání přepínacího ventilu ohřevu TV a zajišťuje řízení doplňkového zdroje tepla. Zař. 5 kondenzační plynový kotel doplňkový zdroj ÚT a TV Kotel slouží jako doplňkový zdroj ÚT a jako zdroj pro ohřev TV v zásobníku TV. Chod kotle bude řízen regulátorem TČ pomocí analogového signálu 0-10 V DC. Na regulátor TČ bude napojen i výstup poruchového hlášení kotle. Zař. 6 okruh akumulace topné vody Teplota vody v akumulačním zásobníku bude regulována dle požadavku na výstupní teplotu od jednotlivých topných okruhů ÚT. Teplotní spád soustavy je navržen na 65/55 C. Horní čidlo teploty slouží pro řízení požadované teploty do okruhů ÚT. Dolní čidlo slouží pro řízení výkonu kaskády tepelných čerpadel a kondenzačního plynového kotle. Zař. 7 poruchová signalizace zdroje tepla Poruchy budou signalizovány světelnou a akustickou signalizací. Detekční systém bude s dvoustupňovou funkcí a bude signalizovat následující poruchové a havarijní stavy zařízení: 1. stupeň optická a zvuková signalizace poruchy do místa obsluhy - únik zemního plynu v kotelně - 1. stupeň - max. teplota vzduchu v prostoru kotelny (+ 40 C) 2. stupeň blokovací funkce (uzavření havarijního ventilu před vstupem do kotelny, odstavení technologie zdroje tepla), další provoz technologie může být obnoven až po vědomém zásahu obsluhy - stop tlačítko kotelny - stop tlačítko zdroje tepla (sestava TČ-1, sestava TČ-2) - únik zemního plynu v kotelně - 2. Stupeň - havarijní tlak vody v systému ÚT (při hodnotě 0,2 bar nad hodnotou max. tlaku a 0,2 bar pod hodnotou min. tlaku topné vody v systému) - zaplavení prostoru kotelny - výpadek napájení rozvaděče RA1 Stop tlačítko zdroje tepla, max. teplota vzduchu v prostoru kotelny, zaplavení prostoru kotelny a havarijní tlak vody odstaví celou technologii zdroje tepla (TČ a PK) a budou blokována veškerá oběhová čerpadla topných okruhů. Zař. 8 zálohování chodu oběhových čerpadel kaskády plynových tepelných čerpadel Oběhová čerpadla jednotek TČ budou napájena ze zálohovaného zdroje, který bude zajišťovat ochranu výměníku TČ proti zamrznutí. V případě poruchy jednotky TČ nebo výpadku napájení při venkovní teplotě pod 0 C bude záložní zdroj udržovat oběhové 7\n32 čerpadlo jednotky TČ v chodu. Předpokládaná doba chodu při plné kapacitě baterií je cca 8 hod. Do té doby je nutné zajistit servisní zásah. Zař. 9 ochrana odvodu kondenzátu proti zamrznutí Potrubí odvodu kondenzátu od sestavy jednotek TČ bude osazeno topným kabelem, který bude při venkovní teplotě pod 0 C vyhříván z důvodu zajištění trvalého odtoku kondenzátu od jednotek TČ. Alternativně lze napojit řízení funkce topného kabelu na systém protizámrazové ochrany jednotek TČ. Zař. 10 ekvitermní regulátor topné soustavy Řídící systém MaR bude vybaven funkcí ekvitermního řízení jednotlivých topných okruhů (ovládání chodu oběhových čerpadel, řízení třícestných směšovacích ventilů a snímání náběhové teploty topné vody) a výstupu pro řízení zdroje tepla. Regulátor bude umožňovat časové řízení topných okruhů s nočním útlumem. Oběhová čerpadla topných okruhů bude možné ovládat z rozvaděče RA1 v režimu AUT-0-RUČ. V letním období bude zajištěno pravidelné protáčení oběhových čerpadel a směšovacích ventilů. Součástí funkce ekvitermního regulátoru bude i řízení ohřevu TV v zásobníkovém ohřívači a řízení oběhových čerpadel cirkulace TV. Zař. 11 měření dodaného tepla Okruh tepelných čerpadel bude v souladu s požadavkem na monitorování skutečného množství tepla dodaného OZE zařízením osazeno měřením spotřeby tepla. Výstup z měřičů tepla bude pomocí sběrnice M-BUS přenášen do regulátoru MaR. Zař. 12 měření spotřeby elektrické energie Vzhledem k požadavkům na monitorování spotřeby pomocné energie pro provoz OZE zařízení budou příslušné napájecí okruhy (tepelná čerpadla, oběhová čerpadla jednotek TČ) osazeny měřením spotřeby elektroměrem. Stavební elektroinstalace Bude zajištěno osvětlení prostoru sestav jednotek TČ. 5 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 5.1 KOTELNA V objektu je použita napěťová soustava TN-C 3 PEN 400V/50Hz. Ochrana před úrazem elektrickým proudem: - samočinným odpojením od zdroje napájení - zvýšená ochrana pospojováním - doplňková ochrana proudovým chráničem zásuvkové okruhy 8


Aktuální nabídka pronájem zámku Mnichov (Cheb) denně zásobovaná stovkami realitních kanceláří. Vyberte si pronájem zámku Mnichov (Cheb) než Vás někdo předběhne.\nKategorie pronájem zámku Mnichov (Cheb) se neobjevuje v nabídce tak často. Hledáte-li pro sebe, rodinu či přátele pronájem zámku Mnichov (Cheb) neváhejte ani chvilku a pokud Vás některá z nemovitostí osloví je dobré kontaktovat prodejce či makléře. Většinou je pronájem zámku Mnichov (Cheb) právě druhem nemovitosti, který je obvykle hledaný a díky menší četnosti v nabídce je hojně poptávaný.\nLevné pronájem zámku Mnichov (Cheb)\nPrávě hledáte své nové bydlení či jiný druh nemovitosti v kategorii pronájem zámku Mnichov (Cheb), pokud v této kategorii nemůžete nalézt vhodnou nemovitosti zkuste i kategorii následující zámky Mnichov (Cheb), a to zámky na prodej Mnichov (Cheb), pronájem zámku Mnichov (Cheb), dražby zámků Mnichov (Cheb).\nPokud nalezené nemovitosti v kategorii pronájmy zámků Mnichov (Cheb) nesplňují Vaše představy, rozšiřte své hledání na nemovitosti v následujících kategoriích zámky Mnichov (Cheb), zámky na prodej Mnichov (Cheb), pronájem zámku Mnichov (Cheb), dražby zámků Mnichov (Cheb).\nNehledáte pronájem zámku Mnichov (Cheb) ?\nPokud jste v této kategorii pronájem zámku Mnichov (Cheb) omylem a hledáte jiný typ nemovitosti zkuste si vybrat z následujících :\nDalší lokality v okolí pronájem zámku Mnichov (Cheb)\nPro ještě lepší výsledek ve Vašem hledání v kategorii pronájem zámku Mnichov (Cheb), si můžete upřesnit lokalitu pro Váš současný výběr pronájem zámku Mnichov (Cheb). Určitě lépe naleznete pronájem zámku Mnichov (Cheb), který hledáte.


Kladenské Lego zaznamenalo významný nárůst zisku - Kladenské listy\nKladenské Lego zaznamenalo významný nárůst zisku\nStředa, 26. Červen 2019 07:20\nKladenský závod dánského výrobce stavebnic zaznamenal loni meziroční nárůst zisku o 37 milionů korun. Nárůst produkce činil podle účetní uzávěrky pět procent. Společnost očekává zisk i v letošním roce.\nKladenské Lego zaznamenalo významný nárůst zisku (Foto: KL)\nV kladenském závodu, který funguje od roku 2000, pracují zhruba dva tisíce lidí. Stavebnice se zde kompletují, dekorují a balí.\nMeziroční zisk tohoto závodu vzrostl v loňském roce o 37 milionů korun ze 191 milionů na 228 milionů korun. Informace pocházejí z výroční zprávy zveřejněné v obchodním rejstříku.\nTržby kladenské továrny loni přesahovaly 12,1 miliardy korun a v roce 2017 to bylo zhruba 11,5 miliardy korun. Výsledek hospodaření činil v loňském roce 295 milionů korun před zdaněním, o rok dříve to bylo 274 milionů korun.\nČistý zisk firmy vzrostl loni o 3,5 procenta, v přepočtu na zhruba 28 miliard korun. Dánský výrobce stavebnic má i další závody, ty se nacházejí v Dánsku, Maďarsku, Mexiku a Číně.


Rozšíření k Duně: Impérium bude i česky – Říše her\nRozšíření k Duně: Impérium bude i česky\nMatej Čaščevoj\tPosted on 8. 7. 2021\nREXhry potěšily všechny fanoušky vynikající Duny: Impérium, když včera oznámily, že už nějakou tu dobu pracují na překladu chystaného prvního rozšíření pro tuto hru. Pokud vše půjde podle plánů, tak by se rozšíření Rise of Ix (překlad názvu zatím nebyl oznámen) mohlo dostat na pulty českých obchodů už na vánoce tohoto roku, tedy stejně, jako tomu bude i ve světě.\nRozšíření Rise of Ix by do hry mělo přidávat nejen nové vůdce a karty, ale také Ixanské technologie – ty se pořizují za koření a hráč díky nim získává trvalé bonusové efekty.\nDalší novinkou by měla být velmi nákladná vojenská jednotka, která v originále nese název dreadnought. Tento bitevník má být nezničitelný a zároveň má umožňovat dočasné obsazení jedné z lokací na herním plánu.\nVydavatelství DireWolf toho slibuje ještě víc a máme se nechat překvapit. Doufejme tedy, že se plánovaný termín vydání povede a i čeští hráči se díky REXhrám dočkají na Vánoce tohoto slibně vypadajícího rozšíření.


Wall Street: více pracovních míst = menší úvěrové ztráty - Patria.cz\nWall Street: více pracovních míst = menší úvěrové ztráty\nAmerické akcie včera více než vypárovaly ztráty z předchozího dne, když investoři opět začaly věřit bankovnímu sektoru a počet pracovních míst se snížil méně, že většina ekonomů očekávala (více zde). Díky tomu se nejčastěji zmiňovaným tématem stalo to, že v případě menšího nárůstu nezaměstnanosti nebude docházet k dramatickému propadu poptávky a také zhoršování platební schopnosti a následným úvěrovým ztrátám.\nIndex S&P 500 si připsal 1,7 % a podobně i Dow Jones (+1,2 %). Zaostával Nasdaq (+0,3 %). Nejvíce se dařilo finančnímu sektoru, kterému vévodily Citigroup (3,86 USD, 16,62%) a Bank of America (12,69 USD, 17,07%). Díky nepotvrzeným zprávám o dostatečné kapitálové vybavenosti konkurentů Goldman Sachs (139,33 USD, 3,05%) či Morgan Stanley (28,51 USD, 4,78%) rostly i ti.\nLepší hospodářské výsledky pomohly vzhůru Walt Disney (25,87 USD, 11,75%) a také životní pojišťovně Lincoln National Corp. Obě s více než dvojciferným růstem. Propadlíkem dne se naopak stal výrobce navigací Garmin, který reportoval horší tržby a díky očekávané ztrátě již osmé čtvrtletí v řadě i General Motors (1,66 USD, -10,27%).


Služby, na které je spolehnutí – Qetiny\nSnad každý se někdy dostal do situace, kdy se potřeboval dostat z místa na místo, ale něco takového nebylo možné právě proto, že požil alkohol nebo prostě neměl k dispozici žádné vozidlo. Když jste na místě, kde nejezdí žádná hromadná doprava, může to být poměrně problém. Mnohdy takový problém končí opravdu dlouhou procházkou. Věřte ale tomu, že pokud se rozhodnete vsadit na služby někoho jiného, nebudete muset litovat.\nSpolehlivé taxislužby i pro Vás\nKdyž se totiž dostanete do situace, ve které si nebudete vědět rady s tím, jak byste se měli dostat z místa na místo, možná by se Vám mohla líbit představa toho, že Vás někdo prostě odveze. To Vám může nabídnout právě https://www.taxitransport.eu/. Uvidíte, že ať už budete chtít převést kdykoliv a kamkoliv, vždy se budete moct právě na tuto službu obrátit a využít ji. Díky tomu Vám odpadne mnoho nepříjemných starostí, které byste jinak museli řešit.\nMnozí lidé totiž jednou za čas vyrazí do města nebo do nějakého baru. To by nebyl problém, když ovšem člověk pije alkohol, za volant usednout nesmí, což už problém zaručeně je. A právě proto se vždy můžete spolehnout na kvalitní taxislužbu, která Vás vždy dopraví tam, kam byste jenom mohli chtít. S ničím si nebudete muset dělat těžkou hlavu, ceny navíc také nejsou tak vysoké, jak si mnozí myslí.\nTaxi, na které se můžete spolehnout\nAť už tedy z jakýchkoliv důvodů potřebujete dovést kamkoliv, rozhodně se bez obav obraťte na někoho, kdo už Vás tam velice rád doveze. Taxislužba je řešením skutečně pro každého člověka, a proto s ní budete zajisté spokojeni i Vy, tím si můžete být jistí. Vždy se totiž vyplatí vědět, na koho se v případě potřeby můžete obrátit.\nRychlé a kvalitní opravy


Rodičovský úkol Stav Priorita Přiřazeno Aktualizováno Kategorie Cílová verze Začátek Uzavřít do Odhadovaná doba Celkový odhadovaný čas % Hotovo Vytvořeno Uzavřeno Naposledy změnil Související úkoly Soubory Story points Tags Spisová značka Datum podání Pořadí Resort Osoba Orgán Stěžovatel Odpůrce Fáze Zobrazit v nabídce Řešitel Minimální částka Maximální částka Vysoutěžená částka Veřejně prospěšný účel Věcné podmínky Výzva k podpoře Typ spolupráce Organizační struktura Vnější zodpovědná osoba Smlouva Profil na fóru Hlasování o přijetí Platba příspěvku Profil na lide.pirati.cz Sken přihlášky Video (URL) Obrázek (URL) Kraj Typ práce Dodavatel Název Označení území Zakládající členové Schválení Území Ustavující zasedání První předsednictvo Popis stavu a další krok Doručovatel Datum Zodpovídá Dokument Podepsal Způsob doručení Podací lístek Semafor\n(prázdný) 38 Sbal vše/Rozbal vše\n34114 Dlouhodobý úkol E-shop Jihomoravský kraj Markéta Tvrdá\n33946 Úkol Schůze místních sdružení Olomoucký kraj Michal Langer\n33619 Úkol Zajistíme dostatek kapacity v mateřských školách, v dětských skupinách i v přípravných (nultých) ročnících základních škol. Programové priority 2018 - 2022 Filip Karel\n33618 Úkol Budeme všestranně podporovat využití školních kapacit mimo výuku pro místní společenský život. Programové priority 2018 - 2022 Filip Karel\n33617 Úkol Výstavbu nových škol propojíme s novou rezidenční výstavbou a souvisejícím demografickým výhledem. Programové priority 2018 - 2022 Filip Karel\n33615 Úkol Budeme podporovat netarifní složky platů učitelů a ostatních pracovníků škol. Programové priority 2018 - 2022 Filip Karel\n33614 Úkol Podpoříme místní i celopražské iniciativy ke komunikaci rodičů a učitelů. Zajistíme průběžný otevřený sběr námětů pro podporu kvality škol. Programové priority 2018 - 2022 Filip Karel\n33613 Úkol Budeme systematicky sledovat poptávku žáků a rodičů po vzdělávání v rámci pražských škol a pracovat s touto zpětnou vazbou spolu s řediteli. Programové priority 2018 - 2022 Filip Karel\n33612 Úkol Budeme jmenovat ředitele škol vždy podle výsledku konkurzních řízení. Programové priority 2018 - 2022 Filip Karel\n33611 Úkol Podpoříme moderní vzdělávácí cesty, které rozvíjejí pozitivní motivaci a vztah ke vzdělávání. Programové priority 2018 - 2022 Filip Karel\n33610 Úkol Budeme podporovat kvalitní ředitele s moderní vizí rozvoje školy a učitelského sboru. Programové priority 2018 - 2022 Filip Karel\n33609 Úkol Rozpracujeme strategický plán pro všestranný rozvoj škol. Programové priority 2018 - 2022 Filip Karel\n33293 Dlouhodobý úkol Piroplacení - Koordinátor Pardubický kraj Ivana Mrkvičková\nAkce v terénu 1 Sbal vše/Rozbal vše\n35387 Úkol Vyhrát volby .Test Adam Šenk\nByrokracie 9 Sbal vše/Rozbal vše\n33947 Úkol Schůze místních sdružení Olomoucký kraj Michal Langer\n(1-50/111) 50, 100, 500 na stránku


Tereza z dokumentu V síti žije v polyamorním vztahu | REFRESHER.cz\n21. leden 2021, 14:48\nSvým vyjádřením herečka z dokumentu o sexuálních predátorech zaskočila některé z fanoušků.\nNěkdo říká, že od přírody nejsme stavěni proto, abychom žili v monogamních vztazích. Své o tom ví i herečka Tereza Těžká z dokumentárního filmu o sexuálních predátorech V síti, které se netají tím, že žije v polyamorním vztahu. Spolu se svým manželem mají přítelkyni, s níž randí oba dva. Otevřeně o tom hovoří na sociálních sítích.\nČTI TAKÉ Český lev: Krajina ve stínu má 15 nominací, o jednu méně získal ŠarlatánČeský lev: Krajina ve stínu má 15 nominací, o jednu méně získal Šarlatán\n„Jsme tři, občas dva, občas dvě, a občas dva,“ stojí v jednom z příspěvků na Instagramu Terezy Těžké. Ačkoliv je herečka vdaná, monogamní život odmítá a spolu s manželem si našli přítelkyni. Vyznávají polyamorii, kdy jedna osoba může mít až několik souběžných milostných vztahů. Takové partnerství není založeno na tzv. bokovkách, ale na lásce k více osobám.\nTereza Těžká si moc dobře uvědomuje, že téma polyamorie dokáže pořádně rozvířit vody internetu, a proto také občas dělá streamy spolu se svými partnery, kde vysvětlují, jak vlastně takový vztah funguje. „Z nás tří jsou vytvořený čtyři různý vztahy. Já a Honza, já a Áňa, Honza a Áňa, a my tři dohromady jsme úplně samostatně fungující vztah. Každý z těch vztahů začal úplně jindy, vztah Honzy a Áni začal třeba později než můj vztah s Áňou, každej se vyvíjí jinak rychle a každej přináší něco jiného.“\nZdroj: instagram.comNáhledový obrázek: instagram.com/terezatezkaofficial Tagy: polyamorie, v síti, Tereza Těžké, polyamorní vztah


O trestu za trestný čin se bude možné dohodnout29.6.2012Autor:Viktor ZelinkaČerstvá novela trestního řádu přináší do českého práva od září žádanou novinku. Pokud pachatel méně závažné trestné činnosti uzná svou vinu, bude moci přímo ovlivnit druh a výši uloženého trestu.Od začátku letošního roku se okruh trestně stíhaných pachatelů rozšířil i o společnosti. Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob firmy přijaly rozporuplně, hlavně kvůli závažnosti možných sankcí. Proto nejspíš podnikatelé uvítají, že už brzy jim zákon dá možnost, jak přímo ovlivnit druh a výši trestu. I jich se – vedle fyzických osob – totiž bude novela ohledně dohody o druhu a výši trestu týkat. Novinka, která už funguje v řadě západních zemí, ale třeba i na Slovensku, by měla ušetřit náklady pro obviněné i pro stát.\nO co jde? Dohodu bude možné využít, pokud se obviněný plně dozná ke spáchání žalované trestné činnosti a bude zřejmé, že se trestný čin stal a dotyčný jej opravdu spáchal. V takovém případě bude moci státní zástupce zahájit jednání o dohodě o vině a trestu, a to jak na návrh obviněného, tak i bez něho. Pokud k dohodě dojde (obviněný bude ochoten strpět přiměřený dojednaný trest), státní zástupce předloží uzavřenou dohodu soudu. Ten rozhodne rychle a bez složitého dokazování o jejím schválení. Proti schválené dohodě již nebude možné se odvolat.\nDále na podobné témaVelká novela zákona o daních z příjmů se vydala na cestu legislativním procesemZpráva o vztazích: Pozor, konec března se blíží!Daň z převodu nemovitostí po novu: Povinnost přejde na kupujícíhoJste provozovatel solární elektrárny? A už máte smlouvu na likvidaci elektroodpadu?Státní příslušnost jako přežitek? Nové dědické nařízení EU přináší zásadní změnyRetailové investiční produkty: EU míří k větší transparentnostiExekuce od roku 2013: Novela přinese exekutorům více práceÚrazové pojištění zaměstnanců, verze 2.0Evropská komise chystá větší odškodňování investorůPovinná rotace, karanténa i odškodnění investorů. To chystá Komise na ratingové agenturyEvropská komise si brousí zuby na auditoryInternetové obchody čekají velké změnyChystané daňové změny na Slovensku: Levicová vláda tlačí na piluPředžalobní výzva bude povinná. Ocení ji hlavně drobní dlužníciJe profese stavebního inspektora za zenitem? Jejich práci oseká novela stavebního zákonaVláda projedná zákon zpřísňující pravidla pro farmaceutické firmy i lékařeRegulace spotřebitelských úvěrů zpřísní, ministerstvo financí chystá noveluUž víte, jaké budete od příštího roku platit daně?Daňová konsolidace v EU: Co bude největším jablkem sváru mezi členskými zeměmi?Nastane konec šikanózních insolvenčních návrhů? Na obzoru je kýžená novelaSchyluje se po letech k daňové konsolidaci v EU?Volckerovo pravidlo: americké banky čeká od léta těžký životMezi elektroodpad přibudou solární panely. Nad způsobem byste žasliNovelou zákoníku práce krok za krokem: Staronové moderační právo soudu


Witów sněhová předpověď pro 998 m\nPředpověď počasí pro středisko Witow v 998 m\nPředpověď počasí pro středisko Witow v 998 m nadmořská výška Vydáno: 7 pm 06 Jul 2022 (místního času)\nSněhová předpověď pro Witów je: Mírný déšť (celkem 17.0mm), nejsilnější ve středu v noci. Velmi mírné (max 16°C ve čtvrtek odpoledne, min 10°C ve středu v noci). Vítr bude převážně slabý.\nWitów Weather (Next 3 days): The snow forecast for Witów is: Mírný déšť (celkem 17.0mm), nejsilnější ve středu v noci. Velmi mírné (max 16°C ve čtvrtek odpoledne, min 10°C ve středu v noci). Vítr bude převážně slabý.\nWitów Weather (Days 4-6): Mírný déšť (celkem 13.0mm), nejsilnější v neděli ráno. Velmi mírné (max 13°C v sobotu v noci, min 7°C v neděli v noci). Vítr bude převážně slabý.\nMírný déšť (celkem 13.0mm), nejsilnější v neděli ráno. Velmi mírné (max 13°C v sobotu v noci, min 7°C v neděli v noci). Vítr bude převážně slabý.\nWitów at 998 m nadmořská výška\nMírný déšť (celkem 17.0mm), nejsilnější ve středu v noci. Velmi mírné (max 16°C ve čtvrtek odpoledne, min 10°C ve středu v noci). Vítr bude převážně slabý.\nTabulka výše zobrazuje předpověď počasí pro Witów v nadmořské výšce 998 m. Naše sofistikované modely pro předpovídaní počasí umožňují poskytovat sněhovou předpověď pro horní, prostřední a dolní stanice střediska Witów. Pro zobrazení předpovědi počasí v jiných nadmořských výškách, použijte navigaci nad touto tabulkou. Pro rozsáhlejší informace o počasí můžete použít Meteo Mapu" lokace Poland.


Žáci z Třebíče vybojovali páté místo - Třebíčský deník\nŽáci z Třebíče vybojovali páté místo\nBěhem tří dnů, od úterý třetího března do čtvrtka pátého března, se uskutečnil Krajský přebor družstev škol Vysočiny v šachu. Pořadatelem byl šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou, hrálo se v šachové klubovně TJ Žďár nad Sázavou. Pořadatelé zajistili veškerý materiál, hrací a odpočinkové prostory i rozhodčí.\nKrajský přebor družstev škol v šachu 2020 | Foto: Deník / Redakce\nVe třech kategoriích se zúčastnilo tří samostatných turnajů celkem devětadvacet družstev. Družstva byla čtyřčlenná s možností dvou náhradníků. Celkem tedy šachová klání absolvovalo 125 hráčů plus asi 25 členů doprovodů. Hrálo se systémem každý s každým v dané kategorii, tempem dvakrát patnáct minut na partii bez přídavku času. Vyhodnocení pořadí se udělalo olympijským systémem.\nZa okres Třebíč školu reprezentovalo družstvo žáků prvního stupně Základní školy Třebíč na ulici Kpt. Jaroše, kteří vyhráli okresní kolo konané v prosinci v Třebíči. Krajské kolo jsme hráli třetího března ve složení Petr Blaise z 2. B, Jakub Krechler z 5. C, Lukáš Kasáček z 5. A a Martin Pokorný z 5. C. Protože jsme neměli náhradníka, nastoupili chlapci na všech devět partií bez přestávky. Nakonec vybojovali páté místo jen se ztrátou půl bodu na místo čtvrté.\nŘeditelství školy děkuje za výbornou reprezentaci školy a města.


Restu - Gastroprůvodce on the App Store\nRestu - Gastroprůvodce 4+\nGastronomický průvodce do kapsy!\nObjevte ty nejlepší podniky ve Vašem okolí. Vybrat to správné místo na oběd, večeři nebo jen kávu nebylo nikdy jednodušší!\nVýhody s aplikací RESTU.cz:\n- Všechny restaurace v jedné aplikaci - vyhledávání nebylo nikdy jednodušší!\n- Pomůžeme vám vyhledat nejbližší podniky podle vašich přání - s námi už žádné tápání!\n- Více než 160 000 hodnocení od uživatelů, kteří restauraci opravdu navštívili - víte, že jdete na jistotu.\n- Po každé rezervaci hodnotíte i vy sami! Pomáháte tak zlepšovat služby samotné restaurace.\n- Víte, že s každou rezervací získáte kredit a nasbírané kredity pak můžete uplatnit při koupi voucheru?\n- Přehled o navštívených restauracích máte i bez rezervací, a to díky Check-inům! Za ty jsou taky kredity!\n- Ukládejte si oblíbené podniky a mějte přehled o tom, kam se musíte vrátit!\n- Nemáte zrovna inspiraci, kam vyrazit na něco dobrého? Nechte se inspirovat od nás! Víme, kde jsou ty nejlepší steaky, burgery nebo sushi.\nBěhem podzimu jsme si pro vás konečně připravili novou verzi Restu appky. A na co se můžete těšit?\n- Upravili jsme rezervační formulář, ve kterém je nově vidět poznámka restaurace (stejně jako na webové verzi formuláře)\n- Nový vzhled získala sekce “kredity” v uživatelském účtu. Kromě rozšířeného výpisu všech koupených voucherů máte možnost si voucher i koupit\n- Zmenšili jsme velikost aplikace a zároveň jsme ji celou zrychlili\n- Přidána podpora pro iPhone X, XS a XR\n- A krom toho byla opravena řada drobných chyb\nZima je v plném proudu a my pro vás máme novou verzi Restu aplikace. Co nového jsme v aplikaci připravili?\n- Na homescreenu nově uvidíte i probíhající akce ve zvolené lokalitě.\n- Rozšířili jsme kontaktní informace o podnicích. Nově lze na detailu restaurace najít i email a odkaz na facebookový profil restaurace (pokud ho mají vyplněný).\n- Lehce jsme upravili filtrování v podnicích a nově můžete vyhledat podniky s online rezervací.\n- Přidali jsme možnost telefonické rezervace přes Restu.\n- Restu aplikace poběží bez problémů i na novém iOS 11.\n- A opravili jsme spoustu dalších drobnůstek.\nLéto se již přihlásilo o slovo a i my po dlouhé době přicházíme s novinkami, které naši Restu aplikaci posunuly zase o krok dál.\n- V aplikaci si můžete zvolit polohu (město, kraj nebo aktuální polohu), díky které najdete ten nejvhodnější podnik, zhlédnete polední nabídku, zjistíte, co se děje ve vašem okolí či se inspirujete v našich tématech a akcích.\n- Upravili jsme vyhledávání v aplikaci, aby bylo co nejjednodušší.\n- Opravili jsme hromadu dalších věcí a aplikaci celkově zrychlili.\nUžívejte si letní prázdniny a i vylepšenou Restu aplikaci!\nOpravili jsme pár drobných chyb a celkově aplikaci vylepšili.\nOpravili jsme spoustu drobných chyb a celkově aplikaci vylepšili.\nNovinky ve verzi 3.6\n- Připravili jsme si pro Vás nový způsob, jak zvát své přátele na rezervaci. Pozvat je můžete jednoduše přes Messenger, SMS, e-mail, Whatsapp nebo jiné aplikace.\n- Vylepšili jsme zobrazení detailu rezervace - nyní je přehlednější, než kdykoli předtím.\n- Pohráli jsme si s pár animacemi aby bylo Restu zase o něco lepší.\nUživejte si léto s přáteli a Restu!\nNovinky ve verzi 3.5.1\nRádi bychom napsali o novinkách a skvělých funkcích ve verzi 3.5.1, ale realita je taková, že jsme v této verzi opravili pouze chybu ve filtrech, která způsobovala duplikování položek a aplikaci maličko zrychlili. Každopádně se těšte na verzi 3.6, která bude skvělá. My už nemůžeme dospat.\n- Vylepšili jsme možnosti filtrování. Nově si můžete filtrovat podle nabídky restaurace, můžete si třeba vybrat ty, kde můžete platit kartou a nebo pouze ty podniky, ve kterých se nekouří.\n- První část aplikace jsme upravili tak, aby respektovala vámi přednastavenou velikost písma.\n- U každé restaurace je nyní tlačítko pro nahlášení chyby (třeba v otevirací době, adrese…)\nTIP: Víte, že když tapnete na ikonku ve spodním menu, tak se dostanete v seznamu opět na začátek? #Zajimavost\nA samozřejmě jsme opravili chyby, které způsobovaly pády aplikace a vůbec jsme zase Restu udělali lepší.\nUžijte si léto s Restu!\nRestu 3.3 je mrtev, ať žije Restu 3.4!\n- Udělali jsme velký krok a odstranili postranní menu. Vaše rezervace, vouchery a mnoho dalšího je nyní v podstatě na dosah palce. Věříme, že se vám bude novinka líbit stéjně jako se líbí nám a speciálně Milanovi Z.\n- Vaše vouchery si nyní můžete zobrazit, stáhnout nebo vytisknout přímo z aplikace - jsou nově součástí profilu.\n- Osvěžili jsme hodnocení - nyní jsou přehlednější, než kdykoli předtím. A taky obsahují reakce podniku.\nCo je nového ve verzi 3.3:\n- Nastavení: nově budete mít možnost větší kontroly nad aplikací. Např. si můžete zvolit, které upozornění budete dostávat e-mailem a které notifikací (push!).\n- Editace profilu: cover photo, narozeninový dárek + to celé vypadá lépe. To je nové nastavení profilu.\n- 3D Touch: ti z vás, kteří si udělali radost novým iPhone 6S, mají nyní své rezervace a nejbližší podniky na dosah prstu už z domovské obrazovky.\nOpraveno: pád aplikace při prohlížení nabídky restaurace - tímto se omlouváme celkem 4 uživatelům, kterým aplikace díky této chybě spadla.\nVerze 3.2 je tady. Co je nového:\n- Filtrování: přidali jsme možnost filtrování v seznamech podniků. Nově si tedy můžete zobrazit restaurace podle cenové hladiny, hodnocení nebo pouze ty, které příjmají vouchery a nebo jsou právě otevřené. Pokud budete hledat kavárny nebo budete mít chuť na autentickou Itálii - filtr vám s tím pomůže. Z této novinky máme velkou radost a věříme, že si je zamilujete stéjně jako my.\n- Extra kredity: někteří s vás se nás ptali co znamená žlutá ikonka v pravém dolním rohu. To jsou naše Extra kredity, které získáte po rezervaci do doporučených podniků.\n- Opraveno: V hodnoceních se již opět zobrazují fotky. Za tuhle chybu může náš kolega Radek. Nechali jsme ho půl dne klečet na hrachu. Věřte nám, že se to nebude opakovat.\n- Opraveno: Pád aplikace při zvaní přátel přes Messenger. Pardon.\n- Opraveno: Spousta malých chyb a nedokonalostí.\nV další verzi se můžete těšit na nový uživatelský profil, ve kterém budete mít své rezervace na dosah ruky. Tedy palce.\nMilujete chřest? Připravujeme 6. ročník Chřestfestu. Více na http://www.restu.cz/festival/chrestfest/\n- Rezervační formulář je nyní mnohem lepší. Vypadá sice stejně, ale je mnohem chytřejší, než jeho předešlá verze, lépe napovídá časy a učí se spolu s vámi.\n- Vylepšili jsme výpis restaurací. Od teď se můžete kochat většími fotografiemi vašich oblíbených podniků. Hurá.\n- Celou aplikaci jsme zrychlili. Nechceme se chlubit, ale teď je to teprve fofr.\n- Opraveno: Přidávání fotografií k recenzím. Omlouváme se, že nám utekla taková chyba. Je opravena a nebude se opakovat.\n- Opraveno: Spousta malých chyb a nedokonalostí. S každou verzí usilovně pracujeme na zdokonalování aplikace.\n- Opraveno: Chyba při přihlášení přes facebook\nA budeme pokračovat. V dalších verzích přibyde filtrování, nový profil uživatele a spoustu dalšího.\nOpravy chyb / Bugfixes\nMáme vás moc rádi a tak jsme udělali aplikaci zase o něco lepší. Jsme na tom závislí. Dobrou chuť.\nOpravili jsme další várku chyb a celkově jsme aplikaci zrychlili.\nWe fixed several bugs and improved overall performance of the app.\n- Chcete více kreditů? Nově získáte za rezervaci do restaurací označených žlutým symbolem extra 30 kreditů! Více o změnách kreditového systému najdete na www.restu.cz/kredity\n- Opravili jsme další chybky, které způsobovali pád aplikace\n- Sjednotili jsme list vašich rezervací a pozvánek na rezervace\n- Nově můžete vidět své check-iny a zpětně je i ohodnotit\n- Opravili jsme chyby na které jsme narazili a vylepšili celkový výkon aplikace\n- Do jídelních lístků jsme přidali i popis jídla\n- Opravili jsme chybu na iOS 9, která způsobovala pád aplikace\n- Brought together a list of your reservation and reservation invites\n- Added new list of the check-ins\n- Improved accuracy of your location\n- Fixed major bug on iOS 9 which caused app crash\n- Fixed some bugs and improved overall performance of the app\n- oprava chyb a další vylepšení\nDěkujeme všem, že používáte Restu. S vaší podporou jsme usadili svého 2 000 000. hosta a pokračujeme dál.\nV nové verzi aplikace se můžete těšit na:\n- Možnost pozvaní přátel na rezervaci\n- Hromadu dalších oprav a výkonostních úprav\nVadym K. , 02/12/2017\nReservation doesn't work.\nbludr , 09/25/2015\nVyzkousel jsem, ale za 18h nedoslo k potvrzeni rezervace. Muze byt chyba restaurace, ale to me nezajima. Vyhody tedy nevidim zadne, telefonicky to bude stale rychlejsi.\n© Restu s.r.o.\nRIS - Přehled o restauraci\nRestu – Gastro sprievodca\nRestu – Gastro przewodnik


Truchlivá a intenzivní meditace | | A2 – neklid na kulturní frontě\nBílá kniha (Hin, 2016, česky 2019) nepřipomíná nic, s čím se český čtenář jihokorejské spisovatelky Han Kang dosud mohl setkat. Na rozdíl od předchozích próz Vegetariánka (2007, česky 2016) a Kde kvete tráva (2014, česky 2018) se nejedná o klasický román, není zde silný narativ ani přesvědčivě zkonstruovaný svět postav prožívajících bizarní konflikty samy se sebou i se svým okolím. Víme, že takové romány Han Kang umí – obrazy často až hororové obratně zasazuje do prostředí svých knih, které jsou dějově komplexní a mají sociální a historický přesah. To vše ale v Bílé knize odhazuje. Tentokrát se neschovává za cizí jména a podoby, ale tak trochu jako kurátorka svých vlastních obrazů za sebe skládá krátké texty, jakési záblesky situací. Stejně jako celá kniha jsou velmi krátké, často jde pouze o pár řádků. Načrtává v nich výjevy, které se pojí s bílou barvou – meditace nad ledovci, racky, křídly motýla…\nVypravěčka vede čtenáře neznámým evropským městem, které objevuje skrze obrazy opuštěného bytu, zasněžených ulic a oprýskaných zdí, svědky mnohých neštěstí. V bílém městě zažívá odcizení, ale díky osamělému toulání ulicemi má čas hledat fotogenické detaily a zachycovat křehké šedobílé momenty. Z Evropy stále přeskakuje do rodné asijské země, kde se bílé obrazy pojí zejména s tématy mateřství a dětství, ve kterých je sice také mnoho zármutku, ale ne tak studeného – v útržcích z Jižní Koreje z mlhy vzpomínek vystupuje pes Snížek, povijan, rýžový koláček či novorozenecká košilka. Právě linka mateřství se vzápětí ukáže jako nejsilnější bílá nit procházející všemi fragmenty.\nVýčitky za život\nMožná až příliš brzy odhaluje autorka své hlavní téma. Pod poetickou poctou bílé barvě se totiž skrývá ještě cosi dalšího, tíživého. Bez dlouhého úvodu tak začíná rýsovat kontury postavy, které je Bílá kniha věnována – píše totiž o své starší sestře, která zesnula dvě hodiny po porodu v náručí své matky, a kterou tedy nikdy neviděla. Po této zcela střízlivě vylíčené scéně se najednou vydává novým, jasným a přímým směrem – je to pieta za nikdy nepoznanou sestru, a protože v korejské kultuře je bílá barvou truchlení i míru, slouží Han Kang nejen smuteční mši, ale dává mrtvému novorozenci novou šanci žít. V některých pasážích zcela vymazává sebe samu a propůjčuje sestře svůj život: „Když jsem se dívala na svět tvýma očima, viděla jsem jinak. Když jsem chodila ve tvém těle, kráčela jsem jinak. (…) Občas jsem se snažila najít tvé oči, jako bych hledala vlastní podobu v tmavém, hlubokém zrcadle.“\nNejde ovšem ani tak o rozpustilé fantazírování, jako o autoterapii. Pod nánosem snových bílých obrazů jsou najednou cítit autorčiny výčitky k sobě samé, že jí byl na rozdíl od sestry dán život. Čtenář je pak spíše pozorovatelem jejího vnitřního monologu a osobního rituálu, kterým skrze text prochází. Tomu nasvědčují i černobílé fotografie, jimiž jsou kapitoly proloženy – ty působí jako dokumentární záznam rituálu či performance. Svou poetikou Bílá kniha v mnohém připomíná dílo výtvarnice Adrieny Šimotové. Černé znaky písmen na čistě bílých stránkách navíc vyvolávají spoustu otázek nad samotným médiem knihy: je jeden znak na bílém papíře obraz, nebo text? Próza, nebo poezie? A více znaků? Jedna věta? Pět vět?\nČtení Bílé knihy vyvolává očekávání určité katarze. To, že nakonec nepřichází, próze jen prospívá, i bez ní totiž balancuje na hranici kýče. Možná je za tím i kulturní rozdíl – mluvit o truchlení nad mrtvým novorozencem může být něco zcela jiného v kontextu Jižní Koreje a Evropy.\nV závěrečném autorském doslovu, připojeném k druhému korejskému vydání, Han Kang píše: „Vždyť celá kniha je plná slov autorky!“ Škoda, že měla potřebu přidávat další. Kniha je už tak až příliš přímočará v tom, co chce předat, v doslovu však autorka navíc vyzradí všechna svá tajemství a sbírku lyrizujících textů mění v něco zbytečně konkrétního. Tak se například z cizího a záhadně povědomého města stává Varšava se svou známou tragickou historií. To vše ještě vystupňuje doslov překladatelky Petry Ben Ari, který sice nabízí nový pohled v kontextu nepříliš známých reálií, ale celý potenciál netypické Bílé knihy jako by se tím definitivně pohřbíval. Bylo by možná lepší nechat na čtenáři, zda bude s tajemstvím bílých obrazů pracovat v rámci své vlastní autoterapie, nebo se bude pídit po okolnostech vzniku.\nBílá kniha vrací mezi současné romány plné reálií a snahy o věrný popis „normálních“ životů osvěžující možnost skládat si kousky textu ve vlastní hlavě, prožít s nimi krátký okamžik, nebo naopak dlouhou meditaci nad bílými útržky dosadit do vlastních vzpomínek a souvislostí. Je to krátká návštěva v tichém světě zamlčované bolesti, v galerii slovních obrazů, na výstavě plné bolesti, křehkosti a chladu. Ale v první řadě je velmi krásná – a to i s ozvěnou kýče, který tak čistá krása přináší.\nHan Kang: Bílá kniha. Přeložila Petra Ben Ari. Odeon, Praha 2019, 184 stran.


Jindřich Kalous se titulkem svého článku ptá "Řekne nám konečně někdo, o co ve skutečnosti jde v Libanonu?" Odpověď je jednoduchá. Dvě tlupy šimpanzů poddruhu Homo sapiens sapiens zde válčí o jedno teritorium. Širší souvislosti pochopitelně existují také, globální mocenské siločáry se na Blízkém východě protínají mnohem hustěji než, dejme tomu, v Súdánu. Bohužel není důvod předpokládat lepší situaci, kdyby tomu tak nebylo. Možná by nás to jen tolik nezajímalo, a co oči nevidí...\nO přiměřenosti izraelské reakce lze debatovat. To ale nic nemění na skutečnosti, že to byl Hizballáh, kdo porušil letité příměří na mezinárodně uznané hranici. Kdo chce soudit, měl by začít u něj. A jestli bombardovaní obyvatelé Libanonu považují Hizballáh za obránce své země, je otázka, zda jsou na svém nezáviděníhodném údělu zcela bez viny.\nMfDnes přinesla 27. července názor Jany-Al-Oukly, popisující postoj obyčejných Arabů. Zajímavý je poslední odstavec, z něhož ocituji "Jistý americký politolog nazval Araby blázny, protože nechtějí přijmout západní demokracii a mír s Izraelem. Arabská ulice však nemá důvod věřit západním slovíčkům o demokracii a mírovému soužití s Izraelem už vůbec ne. Přijmout existenci Izraele pro obyčejného člověka znamená prodat svou čest a svou zemi a krev, a to byly v arabském světě vždy největší hodnoty." Zda Arabové přijmou či nepřijmou západní demokracii je především jejich věc. Ale mír s Izraelem nikoli.\nTaké mezi izraelskými Židy se najdou čestní lidé, kteří se odmítají vzdát jediné pídě země, kterou jim prý kdysi daroval Hospodin. Většina izraelské "ulice" ale tento cíl zřejmě nepovažuje -- nebo aspoň na jistou dobu přestala považovat - za správný. Buď z morálních důvodů nebo proto, že jejich čest jim nestojí za nekonečnou válku. Izrael v posledních patnácti letech několikrát usiloval o mír, který sice měl své mouchy, ale předpokládal existenci palestinského státu. Arabská strana nikdy s odpovídajícím projektem nepřišla. Asi je to opravdu v rozporu s její ctí. Lze to pochopit, nelze však na tom stavět mír.\n"Rakovina na arabském těle" při své obraně mohla kdysi dojít do Damašku, ale neudělala to. Do Bejrútu došla, ale nevyužila toho k anexi libanonského území, které později zcela vyklidila, podobně jako předtím Sinajský poloostrov. Naproti tomu konečným cílem arabské obrany je úplné zničení Izraele. Pak ovšem není divu, že například Spojené státy odmítají přiznat těmto obranám stejnou legitimitu. Jak by asi vypadala dnešní Evropa, kdyby zde platil podobný kodex cti ? Asi ne o moc lépe, než dnešní Bejrút.\nOběti a utrpení arabsko-izraelského konfliktu jdou na vrub stejně tak židovské touze po vlastním státě jako popsané arabské cti. Kdo volí tuto čest, volí válku. Budiž mu přáno. Jeho rozhořčení nad důsledky této války pak ovšem poněkud ztrácí na přesvědčivosti.\nVětšina Izraelců zřejmě došla k závěru, že je vcelku jedno, jak se jejich země bude chovat ke svým arabským sousedům. Tak jako tak budou mít na výběr pouze mezi zničením Izraele a permanentní válkou. Nedivím se jim.\nCo dál? Podle zmiňovaného článku Jindřicha Kalouse vládcové Ameriky nepochopili nedělitelnost světové bezpečnosti. Dejme tomu. Představme si tedy americkou vládu, která to pochopila. Co konkrétně by měla udělat ? Dostat Izrael a Palestince k jednacímu stolu? To se podařilo už před patnácti lety. Výsledkem je několik téměř uzavřených, ale nedodržených dohod a neustále se zhoršující bezpečnostní situace. Toto zhoršování se datuje nejpozději od začátku druhé intifády, nelze je tedy chápat jako důsledek americké neokonzervativní politiky po 11.září.\nPřinutit Izrael, aby se stáhl do hranic z roku 1967? To by bylo obtížné, ale patrně možné. Budou potom USA (o Evropě nemluvě) schopny garantovat to, co bude pro Izrael hranicí, ale pro Araby pouze linie příměří ? (Tím spíš, že to de iure pouze linie příměří je.)\nPřesvědčení, že obě strany musí dospět k nějakému kompromisu, nemusí být bohužel pravdivé. Tahle válka může trvat další desítky let a skončit vyhlazením jedné ze stran. Není to zrovna hezká představa. Obávám se ale, že jenom kvůli našim estetickým měřítkům se Arabové své cti nevzdají. A Židé svého státu také ne.\nV souvislosti s arabsko-izraelským konfliktem nemá cenu hovořit o demokracii, neboť o tu tady nejde. Ani o spravedlnosti, neboť té zde nelze dosáhnout -- arabská a židovská spravedlnost se zde navzájem vylučují. Smysl má pouze válka a mír. A v tomto směru je pomyslný míč -- i když to tak momentálně třeba nevypadá -- na arabské straně hřiště.


INFO Archivy - THNKstudio\nDneska jsme se s klientem při práci dostali do situace, která stojí za zmínku. Tetování je pro lidi. Tatér a klient jsou lidi, a proto by se k sobě měli tak chovat. Lidé jsou různí, tudíž je třeba ke každému přistupovat individuálně. Každý z nás má jiný práh bolesti, a jak jistě víme, různá místa […]\nTHNKboy tag is out!\nPosted by Michal Domian Vydáno v INFO,NOVINKA\nHrdě představuji svůj new TAG/PODPIS, který už nějakou dobu můžete vidět pod sketchs z BG akce na INSTA. Je to můj umělecký podpis a bude od teď již u každého mého dílka a hlavně na fine printech. Tím poznáte (pokud budete nějaký chtít domů), že je to originální výstisk z mojí produkce a že ty […]\nPřestavuji Vám LEBKOUNA!!!\nPosted by Michal Domian Vydáno v INFO,NOVINKA,Pár slovVložit komentář\nVšechny Vás zdraví THNKboy!!! K jubileu 100 liků na stránce odhaluji hotového LEBKOUNA! Je to vedle loga THNK další značka/podpis, která se bude u mých prací frekventovaně objevovat. Moc všem děkuji za podporu. Velmi si toho vážím a dává mi to chuť a sílu dál tvořit. Díky THNK crew! (alternativní logo THNK) pro zvětšení klikni na […]


Na poštu i v neděli? O novinku je zájem\nBělá pod Pradědem – Zajít v neděli na poštu vyzvednout balík nebo zaplatit složenku? Na severu kraje donedávna nemyslitelná věc. Od začátku února však poštovní služby zajišťuje i v tento den partnerská pobočka v Bělé pod Pradědem. V regionu jediná. Sídlí v obchůdku Anny Vencálkové v areálu zemědělského družstva. „Obchod máme otevřený i v neděli, a když už tu jsme, poskytujeme lidem i poštu,“ říká syn Anny Vencálkové Jan, který je za Poštu Partner v Bělé pod Pradědem odpovědný.\nPoštovní služby využívá mnoho lidí. Řada obyvatel Jesenicka je zaměstnaná mimo region a domů se vrací právě na víkendy. „V neděli máme otevřeno hodinu. Je to služba pro lidi, kteří to v týdnu nestihnou,“ poznamenal Jan Vencálek.\nV Olomouckém kraji má v neděli otevřeno pět poboček pošty, z toho dvě partnerské.\nV celé republice jde dohromady o pětačtyřicet poboček. „Pošty Partner standardně hodiny pro veřejnost v neděli nenabízejí. Jedná se o obchodní aktivitu jejich provozovatelů,“ sdělil mluvčí České Pošty Matyáš Vitík.\nStátní podnik nabízel zřízení partnerské pobočky více podnikatelům v obci. Vencálkovi nezakrývají, že jedním z motivů, proč na nabídku kývli, byla příležitost nalákat do svého obchůdku více potenciálních zákazníků.\nDo konce ledna v Bělé fungovala klasická pobočka pošty, a to v horní části vesnice. „Troufnu si říct, že k nám chodí třikrát více lidí, než na bývalou pobočku nahoře.\nKdyž je silný den, máme i sto transakcí,“ řekl Jan Vencálek.\nSlužeb partnerské pobočky využívá například Lea Podařilová. „Bydlím na dolním konci vesnice a nahoru jsem nejezdila vůbec. Chodila jsem do Jeseníku, jenže tam to teď rekonstruují. Nedá se tam zaparkovat, je tam spousta lidí a jen dvě přepážky. Tady je to pro mě jednodušší,“ řekla.\nPartnerská pobočka nabízí téměř totožné služby jako klasická. „Jen nemůžeme dělat ověřování podpisů, na to nemáme školení,“ uzavřel Jan Vencálek.\nOlomoucký deník, 21. 3. 2019


Indian Idol 12: Když Govinda odhalil, že napsal texty svých superhitů, varoval skladatele - Televize | Smět 2022\nIndian Idol 12: Když Govinda odhalil, že napsal texty svých superhitů, varoval skladatele\nPo vystoupení v Indian Idol 12 Govinda sdělil, že řekne autorům, že jednoho dne odhalí, že tyto hity napsal on.\nGovinda a Shakti Kapoor v sobotu ozdobili pódium Indian Idol 12. (Foto: PR)\nBollywoodský herec Govinda nedávno ozdobil set Indian Idol 12 spolu s dobrým přítelem a častým spolupracovníkem Shakti Kapoor. Zdálo se, že herci byli v sezóně velmi ohromeni talentem a nemohli se zastavit v předvádění svých tanečních pohybů během představení. Ale to, co udělalo epizodu zvláštní, bylo, když Govinda odhalil, že napsal texty pro mnoho svých superhitů.\nBěhem druhého dějství vystoupili na pódium Nihal Tauro a Sayli Kamble a zahráli směs na populární písně Hero No 1 Ankhiyon se goli maare, What’s your mobile number? a Tujhko mirchi lagi. Dva soutěžící dokonce odehráli několik jeho dialogů, takže superstar se usmíval od ucha k uchu.\nKdyž pochválil Nihal a Sayli za jejich čin, Govinda zavzpomínal na své staré časy. Herec sdílel, že kdykoli tato čísla slyší, vzpomene si na dobu, kdy skutečně napsal 15-16 těch písní, které na něm byly zachyceny během jeho vrcholu. Dodal: Hlavní skladatelé ko kehta tha ke maafi chahta hu, par kabhi na kabhi main kahunga ke yeh mere likhe huye hai (řekl bych spisovatelům, že mi prominou, ale jednoho dne prozradím, že tyto písně jsem napsal já).\nGovinda a Shakti Kapoor pózují se soutěžícími Indian Idol 12. (Foto: PR leták)\nI když neuvedl žádné podrobnosti ani nezmínil žádná jména, odhalení zanechalo porotce — Neha Kakkar, Vishal Dadlani a Himesh Reshammiya a soutěžící docela šokované. A pokud by to nestačilo, Govinda se dokonce podělil o to, že jeho ikonický dialog Hata savan ki ghata, batti bujha… byl také jeho scénářem. Odhalení přišlo v patách po otázce Nihal Taura, jak se hvězdě podařilo vyslovit tak dlouhý dialog najednou.\nHerec sdílel, že protože většinu jeho písní a řádků napsal on, neměl problém si ho zapamatovat. Když mluvil o konkrétním dialogu, Govinda si vzpomněl, když přišel na natáčení, viděl Satishe Kaushika sedět a pracovat na svém scénáři. Herec Coolie č. 1 požádal o nějaký čas a pak pomocí nosního tónu vytvořil nyní velmi populární řadu.\nICYMI|10 písní Govindy, které nikdy nevyjdou z módy\nZatímco všichni přítomní na natáčení povzbuzovali Govindu, Shakti Kapoor se také rozhodl otevřít svůj talent co-star. Sdílel, že když mu byla nabídnuta komediální role v Raja Babu, byl nervózní, protože většinou hrál negativní role. Ale byl to Govinda, kdo si ho vzal pod svá křídla a tak krásně načrtl Nanduovu část.\nŘekl mi, že Nandu je jaan tohoto filmu a musíme ho dobře formovat. Přinesl mu nosový tón a mnoho vnitřní řeči těla. Bavilo mě to natolik, že Govinda pracoval na své roli spolu s mou. Ve skutečnosti by vystoupil a ukázal mi, jak to zahrát, řekl Shakti Kapoor.\nHerec dále sdílel, že to byl Govinda, kdo přidal do každého dialogu Nandu příponu Samjhta nahi hai yaar, aby byl vtipnější. Film z roku 1994 dostal Kapoor jeho jedinou cenu Filmfare a řekl, že stále věří, že Govinda si to zasloužil víc, za všechno úsilí, které na Nandu vynaložil.\nIndian Idol 12 se vysílá na Sony TV.


Příspěvky uživatele milanbarta kategorie Turistické cíle | Turistika.cz\nVápenka u Třemošnice\nPřed odbočkou k známému hradu Lichnice můžete na okraji obce Třemošnice spatřit neobvyklou technickou stavbu. Jedná se o starou vápenku. Sloužila k pálení vápence vytěženého v nedalekých Prachovnicích. Postavena b…\nPotrubí u Seče\nPřehradu na Seči spojuje unikátní dřevěné potrubí s její elektrárnou. Má průměr dva metry, je Dlouhé 854 metrů a je tvořeno dřevěnými prkny staženými ocelovými pláty. Cesta k němu vede podél autokempu (U Letadla) …


S kamerou na cestách: K jezeru Lago di Como do mramorového dómu i zámku v pralese – Novinky.cz\nBergamské Alpy se v těch místech strmě sklánějí k jihu a hluboko pod nimi modře září hladina z výšky podobná obrácenému ypsilonu. Voda patří jezeru Lago di Como, cíli této výpravy s kamerou na sever Itálie. Ocitli jsme se v Lombardii.\npátek 9. července 2010, 13:23\nÚvod patří nejjižnějšímu cípu jezera, kde v roce 195 př. n. l. Římané založili pevnost Comum. Dnes na témže místě stojí bezmála osmdesátitisícové město Como. Sídlo, jemuž každopádně na půvabu přidává jezero obklopené zelenými vrchy, ale které toho nabízí k vidění o dost víc. Například muzeum a sochu jednoho významného rodáka-fyzika. Právě v Comu se totiž v roce 1745 narodil Alessandro Volta.\nMuzeum A. Volty Como\nJeho muzeum těsně u vodní plochy jsme minuli při úvodní procházce, která naši kameru dovedla po nábřeží k nástupní stanici pozemní lanovky. Ta zájemce vozí z nadmořské výšky 198 metrů téměř o půl kilometru výš k obci Brunate. V cílové stanici lanovky, ne nepodobné dopravnímu prostředku, který vozí turisty nad Prahu na Petřín, je vynikající vyhlídkové místo.\nNa část jezera, jehož celková plocha zaujímá 146 kilometrů čtverečních a hloubkou se propadá až 410 metrů pod hladinu, ale i na celé město Como. Z vyhlídky je mj. dobře vidět jeho hlavní architektonickou památku – dóm. Jen co se pokocháme právě dobytou vyhlídkou, právě na dóm se podíváme hezky zblízka.\nJsme zpátky dole ve městě – před chvílí avizovaná cesta nás dovedla k dómu budovanému od konce 14. století až do roku 1770. Jedná se tak o stavbu se znaky gotickými, renesančními i barokními. Poslední sloh zejména – a zcela nepřehlédnutelně – reprezentuje kupole, na niž je úchvatný pohled zdáli a snad ještě úchvatnější zdola z interiéru.\nCož se týká nejen této části pozoruhodné stavby. Zejména hlavní průčelí se svou výzdobou k sobě vábí zraky pozorovatelů, ovšem po vstupu dovnitř je dojmů ještě víc. Sochy, obrazy, klenby a kupole vysoko nad hlavami, tapisérie s biblickými motivy – to je jen část spatřeného...\nRelativně v blízkém sousedství stojí další pozoruhodný svatostánek – románský kostel San Fedele. Nahlédneme pochopitelně i sem.\nU jezera Lago di Como navštívíme při této cestě ještě jedno místo. Po západním břehu se vydáme zhruba pětadvacet kilometrů na sever do obce Tremezzo.\nPrvní tu do oka pochopitelně padne jezerní plocha, vyhlížející mj. i jako mořská zátoka strážená výraznými vrchy. Přímo před námi je k vidění ostrý výběžek oddělující obě jižní „větve“ jezera – na výběžku má své sídlo lázeňské letovisko Bellagio.\nJen o málo později se pohledy zachytí dalších dominant na jezerním břehu. Jsou jimi renesanční a barokní vily. Do jedné z nich teď vedou naše kroky. Říká se jí Villa Carlotta. Jméno dostala po kněžně Sasko-Meiningenské, matce jednoho z majitelů.\nPodobně jako v případě comského kostela i zde se zdají být interiéry podstatně rozsáhlejší než při pohledu na celou stavbu. Jsou ovšem nejen rozlehlé, ale především skvostně vybavené nábytkem, obrazy a sochami.\nVila Carlotta park\nK nabídce vily patří také rozsáhlá, sedmihektarová zahrada. Spíše se hodí říci botanická zahrada – místy dokonce s parametry dobře udržovaného pralesa. Koncem května, kdy jsme vilu navštívili, vše kvetlo – zejména azalky, rododendrony, kamélie... Nad šťavnatě zelenými trávníky a záhony stály majestátní palmy a ještě majestátnější sekvoje, zpěv ptáků se mísil s bubláním potůčku a jemným syčením zavlažovacích prostředků (v části pralesní vytvářející potřebný mlžný opar)... Místo idylické i vysloveně léčivé.\nPŘÍŠTĚ zůstaneme v italské Lombardii a opět bude v hlavní roli jezero. Přesuneme se na západ k Lago Maggiore. Nejprve vyplujeme na největší z Boromejských ostrovů (Isola Bella) a navštívíme okázalý palác Vitaliana Borromea, pak se přemístíme do nedaleké Arony k třicetimetrové soše Karla Boromejského, sloužící jako rozhledna.


Dopravní stávka ve Francii pokračuje jedenáctým dnem. Na tratě vyjel jen každý čtvrtý vlak TGV | iROZHLAS - spolehlivé zprávy\nKde se nacházíte: iROZHLAS.cz / Zprávy ze světa | Související témata: Francie Paříž Vánoce stávka Edouard Philippe stávky TGV penzijní reforma důchodová reforma\nDopravní stávka ve Francii kvůli vládnímu návrhu důchodové reformy vstoupila do jedenáctého dne a ani v neděli nejsou podle agentury DPA náznaky brzkého ukončení protestů. Stávka vyvolává obavy především s ohledem na blížící se Vánoce. Francouzské dráhy SNCF uvedly, že dnes na tratě vyjel jen každý čtvrtý spoj vysokorychlostních vlaků TGV.\nPaříž 16:47 15. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa\nNa tratě ve Francii v neděli vyjel jen každý čtvrtý vlak TGV | Zdroj: ČTK/AP\nPaříž se opět potýkala s velkými výpadky také v příměstské dopravě. Vlaky příměstského systému RER na lince A, která s denním počtem 1,2 milionu cestujících patří k nejvytíženějším, nebyly vůbec vypraveny. Autobusů v metropoli jezdilo 60 procent. Bezproblémový byl naopak provoz tramvají.\nAgentura DPA uvedla, že zatímco se běžní Francouzi začínají strachovat, že se stávka protáhne do Vánoc, spory mezi odboráři a vládou se nijak nezlepšují.\nPremiér Édouard Philippe nyní označil Vánoce za klíčový moment, kdy Francouzi nebudou chtít stávku akceptovat. Každý tak podle Philippe bude muset nést odpovědnost za své činy.\nNěkolik odborářských organizací již uvedlo, že jsou připraveny se stávkou pokračovat i přes Vánoce a že žádný „klid zbraní“ nechystají, ač k němu SNCF vyzývá. Pokud podle železničního odboráře Laurenta Bruna chce vláda konflikt zažehnat ještě před vánočními svátky, má na to celý nadcházející týden.\nDráhy připraví krizový plán\nFrancouzské dráhy SNCF připravují pro případ stávek přes Vánoce krizový plán, který chtějí představit v nadcházejícím týdnu.\nStávka, která trvá jedenáct dní, je podle DPA pro Francouze unavující a rovněž vede k růstu agresivity mezi cestujícími.\nV televizi jsou všudypřítomné záběry nervních cestujících, kteří se musí po tisících tlačit, aby se dostali do několika málo fungujících spojů metra i příměstské železnice.\nJádrem sporu mezi odboráři a vládou je záměr reformovat stávající důchodový systém, který obsahuje řadu výjimek.\nPremiér Philippe tvrdí, že reforma bude spravedlivá a stávající důchodový věk zůstane na 62 letech. Systémem bonusů a slev chce ale vláda motivovat k odchodu na odpočinek až v 64 letech.


Bobr Vitalij v Lotyšsku zajal nočního kolemjdoucího - Sputnik Česká republika\n04:33 13. července 2020\n18:55 22.04.2016 (aktualizováno 20:35 23.04.2016) Získat krátkou URL\n„Hlavně když jsem ležel, tak mi pustil nohu a prostě seděl vedle mě. Neměl jsem se ale pokoušet vstát, protože to se mi znovu zakusoval do nohy," řekl poškozený.\nPoté, co ho na lince 112 odmítli, zavolal příteli. Jak informuje delfi.lv, kamarád „jel tak rychle, že si ho všimla i dopravní policie".\n„Když slyšeli, že jede pomoci kamarádovi, na kterého zaútočil bobr, požádali ho, aby dýchnul do trubičky. Když se ujistili, že je střízlivý, přijeli spolu s ním. Policisté zavolali záchranku, odvezli mě do nemocnice," dodal muž.\nPodle informací mu lékaři sešili nohu 15 švy.\nÚtočícího bobra nakonec „vypustili do nějakého vodojemu", žurnalisté mu dali jméno Vitalij.\nzajetí, útok, zvířata, Lotyšsko