COMUNE DI SCANDICCI PROVINCIA DI FIRENZE. Regolamento igienico-sanitario per gli interventi urbanistico-edilizi - PDF\nDownload "COMUNE DI SCANDICCI PROVINCIA DI FIRENZE. Regolamento igienico-sanitario per gli interventi urbanistico-edilizi"\n1 COMUNE DI SCANDICCI PROVINCIA DI FIRENZE Regolamento igienico-sanitario per gli interventi urbanistico-edilizi\n2 INDICE Titolo I : DEFINIZIONI e AMBITI DI APPLICAZIONE art. 1: Ambito di applicazione delle norme art. 2: Interventi soggetti alle norme art. 3: Definizioni art. 4: Certificazione di conformità igienico-sanitaria / Richiesta di deroghe art. 5: Valutazione di situazioni igienico-sanitarie complesse con presenza di elettrodotti e/o campi elettrici e magnetici Titolo II : REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI art. 6: Salubrità del terreno art. 7: Materiali da costruzione art. 8: Requisiti relativi all impermeabilità e secchezza art. 9: Misure contro la penetrazione negli edifici di animali in genere art. 10: Camini, canne fumarie e altri condotti di evacuazione art. 11: Impianti Igienici art. 12: Cortili art. 13: Chiostrine art. 14: Cavedi Titolo III : REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI E LOCALI DI ABITAZIONE art. 15: Classificazione dei locali di abitazione art. 16: Posizione dei locali di abitazione rispetto al terreno art. 17: Illuminazione dei locali di abitazione art. 18: Requisiti relativi all aerazione art. 19: Altezza dei locali ad uso residenziale art. 20: Dimensionamento degli alloggi e dei singoli locali art. 21: Soppalchi art. 22: Modifica di destinazione d uso a fini abitativi di fondi non residenziali Titolo IV : REQUISITI SPECIFICI PER EDIFICI, LOCALI E AMBIENTI DI LAVORO art. 23: Classificazione dei locali e/o ambiente di lavoro art. 24: Caratteristiche dei fabbricati e dei locali adibiti ad attivita' lavorative di CATEGORIA 1 art. 25: Caratteristiche dei fabbricati e dei locali adibiti ad attivita' lavorative di CATEGORIA 2 e 3 art. 26: Locali con caratteristiche particolari art. 27: Soppalchi art. 28: Altre caratteristiche dei locali di lavoro\n3 Titolo V : EDIFICI E LOCALI CON ALTRE DESTINAZIONI art. 29: Funzioni regolate da norme specifiche art. 30: Funzioni non regolate da norme specifiche Titolo VI : IMPIANTI DI SMALTIMENTO LIQUAMI Capo I Zone servite da pubblica fognatura art. 31: Disposizione per i soli scarichi in pubblica fognatura Capo II Zone non servite da pubblica fognatura: smaltimento reflui domestici o assimilabili art. 32: Definizioni art. 33: Obbligo di depurazione delle acque reflue art. 34: Calcolo dell utenza del sistema di depurazione e smaltimento art. 35: Raccolta e smaltimento delle acque pluviali e/o meteoriche di dilavamento art. 36: Sistemi di depurazione ammessi per il trattamento dei reflui domestici e assimilabili art. 37: Norme di buona tecnica relative alla realizzazione del sistema di depurazione e smaltimento reflui art. 38: Contenuti della documentazione tecnica di progetto Capo III Zone non servite da pubblica fognatura: smaltimento reflui industriali art. 39: Scarichi Industriali Titolo VII : NORME FINALI art. 40: Autorizzazione allo scarico in zona priva di pubblica fognatura art. 41: Modifiche ed integrazioni al presente regolamento Allegato A: Assimilazione ad acque reflue domestiche Allegato B: Trattamenti depurativi appropriati\n4 Titolo I AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Le presenti norme regolamentari si applicano nell intero territorio comunale, ed interessano tutti gli edifici, sia esistenti che di nuova realizzazione, nonché le aree ad essi circostanti, se interessate da interventi edilizi e/o da opere relative ad impianti tecnologici. ART. 2 - INTERVENTI SOGGETTI ALLE NORME Sono soggetti al rispetto delle presenti norme tutti gli interventi edilizi, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali. A tale scopo si specifica che: per gli interventi di manutenzione straordinaria, le presenti norme operano limitatamente alla porzione di immobile interessata dall intervento, a condizione che esso non determini un peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie esistenti nella residua porzione non interessata dai lavori; per gli interventi di frazionamento edilizio, la/e nuova/e unità immobiliare/i derivata/e dovrà/nno soddisfare tutti i requisiti previsti dalle presenti norme, mentre nell U.I. originaria non dovrà determinarsi un peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie esistenti; per gli interventi comportanti mutamento della destinazione d uso, con o senza opere, la/e unità immobiliare/i interessata/e dovrà/nno soddisfare tutti i requisiti previsti dalle presenti norme. ART. 3 - DEFINIZIONI Ai soli fini dell applicazione delle presenti norme valgono le seguenti definizioni: Locali di abitazione I locali di abitazione sono così suddivisi, in funzione della loro posizione rispetto al terreno circostante: Locali fuori terra - quelli il cui piano di calpestio risulti in ogni sua parte superiore alla quota del terreno circostante (a sistemazione avvenuta). Locali interrati - quelli che presentano l intradosso del solaio di copertura a quota inferiore, in ogni sua parte, alla quota del terreno circostante (a sistemazione avvenuta). Locali seminterrati - tutti quelli che non rientrano nelle due categorie precedenti Locali e ambienti di lavoro Ai fini dell'applicazione delle vigenti norme di settore (art. 8 del D.P.R. n 303/56 ed eventuali alt re disposizioni successivamente emanate in merito), i locali e ambienti di lavoro sono così suddivisi: Locale e/o ambiente di lavoro sotterraneo - quando il piano orizzontale contenente l'intradosso del solaio di copertura del locale risulta inferiore o alla medesima quota del piano di campagna; Locale e/o ambiente di lavoro semisotterraneo - quando il dislivello tra il piano di calpestio del locale ed il piano di campagna è compreso tra ml 1,20 e l'altezza del locale; Locale e/o ambiente di lavoro equiparabile a locale fuori terra - quando il dislivello tra il piano di calpestio del locale ed il piano di campagna è inferiore a ml 1,20, oppure quando il piano di calpestio è allo stesso livello del piano di campagna per almeno cinque metri misurati perpendicolarmente alla parete stessa Altezze di riferimento Altezza libera - altezza interna del locale misurata dal pavimento al soffitto (nel caso di solai) o al piano di imposta dell orditura secondaria (nel caso di strutture composte, quali quelle in legno o assimilabili). Nel\n5 caso di soffitti non piani (inclinati, curvi o comunque di forma irregolare) si assume la media tra le diverse altezze presenti nel locale, con riferimento alle rispettive superfici di influenza. Altezza media - altezza libera interna dei singoli piani, misurata tra pavimento e soffitto. Per i soffitti a volta essa è determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano di imposta e l'altezza massima all'intradosso della volta; per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza è determinata dalla media ponderata delle varie altezze riferite alle superfici in pianta. Altezza minima - (nei locali con soffitto inclinato o di forma variabile) altezza libera interna tra pavimento e soffitto nel punto più basso di quest ultimo Superfici di riferimento Superficie di un locale e/o ambiente di lavoro - superficie calpestabile del locale al netto delle murature. Superficie di un locale di abitazione - superficie calpestabile del locale, con riferimento alle parti aventi altezza media non inferiore a quella minima ammessa per il locale stesso. Superficie illuminante - superficie trasparente totale delle aperture attestate su spazi esterni. La superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro trasparente incolore; con coefficienti più bassi occorre adeguare proporzionalmente la superficie illuminante. Superficie apribile - superficie totale degli infissi apribili che mettono in comunicazione con spazi esterni. Per il computo delle superfici delle porte e dei portoni devono essere rispettate le limitazioni illustrate negli specifici articoli del presente Regolamento. ART. 4 - CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ IGIENICO-SANITARIA / RICHIESTA DI DEROGHE Per tutte le fattispecie contemplate dal presente Regolamento, la certificazione dei requisiti igienico-sanitari è attestata dal professionista incaricato della progettazione e firmatario della relativa pratica edilizia. In caso di situazioni igienico-sanitarie complesse, che richiedano valutazioni tecnico-discrezionali, o per le quali si renda necessario ricorrere a deroghe previste dalle normative vigenti, il parere attestante l ammissibilità dell intervento, o la deroga anzi detta, devono essere rilasciati dalla ASL competente per territorio. Fatto salvo quanto sopra indicato, si specifica che è, inoltre, ammessa la deroga alle presenti norme soltanto nelle fattispecie contemplate dal presente Regolamento e/o per le quali il vigente strumento urbanistico generale preveda espressamente tale possibilità. L atto di deroga è rilasciato dal Sindaco (o Assessore delegato), sentita la Commissione Edilizia se istituita. La richiesta di deroga deve essere presentata in bollo. E comunque fatta salva la possibilità di richiedere, nelle fattispecie contemplate dalla vigente normativa regionale in materia urbanistico-edilizia, pareri preventivi alla ASL competente per territorio. ART. 5 - VALUTAZIONE DELLE IMPLICAZIONI IGIENICO-SANITARIE IN PRESENZA DI ELETTRODOTTI E/O CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI Nell ottica della prevenzione e/o del superamento di situazioni di potenziale rischio per la salute e la sicurezza della popolazione, tutti gli interventi edilizi (con la sola esclusione della manutenzione ordinaria) suscettibili di determinare, accrescere o mantenere in essere l esposizione prolungata di persone a campi elettrici e magnetici, i cui progetti non dimostrino chiaramente (mediante grafici, relazioni, e quant altro necessario) la compatibilità con le vigenti normative in materia, sono obbligatoriamente subordinati all ottenimento di parere favorevole da parte dell A.R.P.A.T. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) sul progetto presentato.\n6 Titolo II REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI ART. 6 - SALUBRITA DEL TERRENO E vietato realizzare nuovi edifici su terreni già adibiti a discariche o a sedi di attività che abbiano inquinato il suolo, fino a quando gli stessi non siano stati sottoposti a bonifica secondo le norme vigenti in materia ART. 7 - MATERIALI DA COSTRUZIONE In tutti gli interventi in qualsiasi misura disciplinati dal presente Regolamento devono essere impiegati materiali sani e non suscettibili di indurre effetti dannosi per le persone o per l ambiente. Per i fini di cui al comma precedente è consigliato l uso di materiali sani secondo le norme UNI-Bioedilizia. ART. 8 - REQUISITI RELATIVI ALL IMPERMEABILITA E SECCHEZZA Qualsiasi edificio di nuova costruzione deve essere adeguatamente isolato dall umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri devono risultare intrinsecamente asciutti. Tutti gli elementi costitutivi dell edificio devono poter cedere l'eventuale umidità dovuta a condensazione e permanere asciutti. ART. 9 - MISURE CONTRO LA PENETRAZIONE NEGLI EDIFICI DI ANIMALI IN GENERE In tutti gli edifici, siano essi esistenti che di nuova costruzione, vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere. Tutte le aperture di aerazione, sia prospettanti all esterno che su intercapedini (scannafossi e simili), quando siano prive di infisso a normale tenuta devono essere protette - senza pregiudicare l areazione del locale - da griglie, reti od altro dispositivo atto ad impedire la penetrazione di animali della dimensione di un ratto. Lo stesso accorgimento deve essere adottato per le aperture di ventilazione dei vespai e delle intercapedini aerate sottostanti i solai. Nel caso in cui l aerazione sia conseguita mediante condotti che conducono all esterno - sia nel caso di ventilazione naturale che forzata - analoghe protezioni devono essere predisposte all estremità del condotto, la quale deve inoltre essere facilmente accessibile per i necessari controlli. Il sistema delle condutture di scarico e delle fognature, così come quello delle relative ventilazioni, deve essere a perfetta tenuta e privo di forature o discontinuità. I punti nei quali le condutture attraversano murature devono essere ben sigillati e non presentare interstizi. ART CAMINI, CANNE FUMARIE E ALTRI CONDOTTI DI EVACUAZIONE In linea generale lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione deve avvenire al di sopra della copertura degli edifici, in conformità alle prescrizioni delle vigenti normative. Dette prescrizioni non si applicano nel caso di : mera sostituzione di generatori di calore individuali; singole ristrutturazioni di impianti termici individuali esistenti, siti in edifici plurifamiliari privi di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione sopra il tetto dell edificio. Le canne fumarie ed i camini di impianti termici devono essere realizzate (per quanto attiene a sezioni, altezze, distanze da edifici vicini e ogni altro aspetto costruttivo) in conformità alle prescrizioni delle norme UNI-CIG e alle vigenti normative.\n7 I condotti di evacuazione diversi da quelli dei prodotti di combustione di cui ai paragrafi precedenti, quando siano suscettibili di produrre esalazioni nocive o moleste (condotti per la ventilazione forzata di servizi igienici, condotti per l evacuazione dei fumi di cucina o di caminetti, etc.) dovranno anch essi avere sbocco al di sopra della copertura dell edificio. ART IMPIANTI IGIENICI I locali destinati a servizi igienici debbono avere le dimensioni minime prescritte dal presente Regolamento a seconda del tipo di attività cui è destinata l unità immobiliare. Non è consentito accedere direttamente ai servizi igienici dai locali adibiti all uso di cucina (o dagli spazi di cottura) né da locali destinati alla produzione, deposito e vendita di sostanze alimentari o bevande. In tali casi l accesso deve avvenire attraverso un apposito spazio di disimpegno (antibagno) in cui possano essere collocati apparecchi sanitari diversi dal vaso wc e dal bidet. Art CORTILI Ai fini del presente Regolamento si definisce 'cortile' lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e sul quale possono essere aperte finestre di ogni tipo di locale, ivi compresi quelli destinati alla presenza continuativa di persone Dimensionamento dei cortili Negli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica con precise indicazioni planovolumetriche, i cortili dovranno rispettare le seguenti disposizioni: la distanza tra una parete finestrata e quella opposta non dovrà essere inferiore a ml 10,00; la distanza minima di cui al precedente punto potrà essere ridotta a ml 8,00 quando sia la parete finestrata che quella opposta presentino altezza non superiore a ml 10,00 ed il cortile sia previsto da un progetto unitario che riguardi l'edificio nella sua interezza (è pertanto vietato avvalersi di detta distanza ridotta nel caso di cortili che vengano a formarsi nel tempo per successive edificazioni contigue o contrapposte). Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, diversi da quelli di ristrutturazione urbanistica, le opere di trasformazione di cortili esistenti sono soggette alle seguenti disposizioni: la distanza tra una parete finestrata e quella opposta non dovrà essere inferiore alla più bassa tra le due pareti, con un minimo assoluto di ml 6,00; quando la parete più bassa ecceda i ml 10,00 si applicano i disposti di cui al precedente paragrafo; ai cortili di edifici esistenti che, nel loro stato attuale, soddisfino i requisiti previsti per i cortili degli edifici di nuova costruzione, si applicano le norme di cui al precedente paragrafo. Gli interventi su cortili esistenti che già presentino condizioni di contrasto con il presente Regolamento dovranno, ove possibile, prevedere il miglioramento dei parametri dimensionali nel senso indicato ai commi precedenti. Quando il miglioramento non risulti possibile od opportuno, gli interventi sui locali che prospettano sul cortile privo dei prescritti requisiti saranno ammissibili solo ove non comportino peggioramento della situazione igienico-sanitaria in atto. Ai fini del presente comma - ferme restando le prescrizioni del presente Regolamento in materia di rapporti aero-illuminanti - si considera 'peggioramento' il passaggio da un uso che non prevede la presenza continuativa di persone ad altro uso che invece preveda detta presenza continuativa, risultando invece sempre ammesso sia il passaggio inverso che quello tra usi che comunque già prevedano presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente, ambienti di lavoro, ambienti di ufficio, etc.). Quando il cortile abbia andamento irregolare in senso verticale (incremento della superficie in pianta procedendo dal basso verso l alto) le prescrizioni di cui al presente articolo vanno verificate in corrispondenza di ogni variazione di sezione. In tal caso sono considerate cortile - e pertanto suscettibili di consentire l apertura di finestre di vani abitabili - le sole porzioni sovrastanti la quota dalla quale risultino integralmente rispettate le prescrizioni del presente articolo. Analogo procedimento di verifica è ammesso nel caso di cortili che soddisfino i requisiti richiesti solo per la porzione superiore anziché per l intero loro sviluppo in altezza. In tali casi è ammesso considerare tali spazi\n8 scoperti come cortili limitatamente al tratto sovrastante la quota dalla quale risultino integralmente rispettate le prescrizioni del presente articolo Apertura di finestre ed immissioni di aria nei dei cortili Nei cortili su cui si aprono finestre di locali abitabili è vietato aprite finestre o bocche d aria di locali in cui vengono esercitare attività che possono essere causa di insalubrità. L espulsione nei cortili di aria calda o viziata, proveniente da impianti di condizionamento o trattamento aria, è ammissibile solo quando siano rispettate tutte le seguenti condizioni : vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a ml 4,00 tra la bocca di espulsione e la parete direttamente antistante; vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a ml 6,00 tra la bocca di espulsione ed il centro della più vicina finestra della parete direttamente antistante; vi sia una distanza, misurata in verticale, non inferiore a ml 2,00 tra la sommità dalla bocca di espulsione ed il davanzale delle finestra direttamente soprastante. la velocità dell aria espulsa, ad una distanza di ml 2,00 dalla bocca di espulsione, non sia superiore a ml/sec. 0,20. Art CHIOSTRINE Ai fini del presente Regolamento si definisce 'chiostrina' lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e le cui caratteristiche dimensionali rispondano alle prescrizioni del presente articolo ma siano insufficienti a qualificarlo come 'cortile' Dimensionamento delle chiostrine Negli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, le chiostrine dovranno rispettare le seguenti disposizioni: la superficie della chiostrina non dovrà mai essere inferiore a mq 12,00; il lato minore della chiostrina non dovrà mai essere inferiore a ml 3,00; Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, diversi da quelli di ristrutturazione urbanistica, le opere di trasformazione di chiostrine esistenti sono soggette alle seguenti disposizioni: la superficie della chiostrina non dovrà mai essere inferiore a mq 10,50; il lato minore della chiostrina non dovrà mai essere inferiore a ml 3,00; le norme di cui ai punti precedenti non si applicano alle chiostrine di edifici esistenti che, nel loro stato attuale, soddisfino i requisiti previsti per le chiostrine degli edifici di nuova costruzione, per le quali si applicano le norme di cui al precedente paragrafo. Gli interventi su chiostrine esistenti che già presentino condizioni di contrasto con il presente Regolamento, dovranno, ove possibile, prevedere il miglioramento dei parametri dimensionali nel senso indicato ai commi precedenti. Quando il miglioramento non risulti possibile od opportuno, gli interventi sui locali che prospettano sulla chiostrina priva dei prescritti requisiti saranno ammissibili solo ove non comportino peggioramento della situazione igienico sanitaria in atto. Ai fini del presente comma - ferme restando le prescrizioni del presente Regolamento in materia di rapporti aero-illuminanti - si considera 'peggioramento' il passaggio da un uso che prevede la presenza saltuaria di persone ad altro uso che invece ne preveda la presenza continuativa, risultando invece sempre ammesso sia il passaggio inverso che quello tra usi che comunque già prevedano presenza saltuaria di persone (locali di abitazione non permanente, ambienti di supporto, ambienti di servizio, etc.). Quando la chiostrina abbia andamento irregolare in senso verticale (incremento della superficie in pianta procedendo dal basso verso l alto) le prescrizioni di cui al presente articolo vanno verificate in corrispondenza di ogni variazione di sezione. In tal caso sono considerate chiostrina - e pertanto suscettibili di consentire l apertura di finestre di vani di abitazione non permanente - le sole porzioni sovrastanti la quota dalla quale risultino integralmente rispettate le prescrizioni del presente articolo. Analogo procedimento di verifica è ammesso nel caso di chiostrine che soddisfino i requisiti richiesti solo per la porzione superiore anzichè per l intero loro sviluppo in altezza. In tali casi è ammesso considerare tali\n9 spazi scoperti come chiostrine limitatamente al tratto sovrastante la quota dalla quale risultino integralmente rispettate le prescrizioni del presente articolo Apertura di finestre ed immissioni di aria nelle chiostrine Sulle chiostrine possono essere aperte finestre di locali di abitazione non permanente o di locali inabitabili. Non è mai ammesso aprirvi finestre di locali di abitazione permanente, salvo che il locale sia dotato di altra finestratura (prospettante su spazio aperto o su cortile regolamentare) di dimensioni tali da assicurare il rispetto della superficie finestrata minima prescritta dal presente Regolamento. Per quanto riguarda finestre o bocche d aria di locali che ospitano attività che possono essere causa di insalubrità nonché per l espulsione di aria calda o viziata, si applicano le stesse norme previste al precedente articolo per i cortili. Art CAVEDI Ai fini del presente Regolamento si definisce come 'cavedio' lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e le cui caratteristiche dimensionali siano insufficienti a qualificarlo come 'chiostrina'. I cavedi sono di regola riservati al passaggio ed alla manutenzione degli impianti tecnologici o alla formazione di prese d aria per locali tecnici o comunque per vani inabitabili. Non è mai ammesso aprirvi finestre di locali abitabili. Qualora su cavedi esistenti già si aprano finestre di locali che comportino la presenza, anche non continuativa, di persone, l utilizzo del cavedio per i fini di cui al comma precedente è ammesso nei limiti in cui non comporti pregiudizio per i locali che vi si affacciano. Il piano di fondo dei cavedi, a qualsiasi quota posizionato, dovrà essere facilmente accessibile per consentire le necessarie operazioni di pulizia e manutenzione. Esso dovrà inoltre essere convenientemente impermeabilizzato, pavimentato e provvisto di apposito sistema di raccolta ed allontanamento delle acque piovane.\n10 Titolo III REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI E DEI LOCALI DI ABITAZIONE ART CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI DI ABITAZIONE I locali di abitazione sono suddivisi - come specificato nel presente articolo - in funzione delle loro caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché della loro rispondenza alle prescrizioni contenute nelle presenti norme Locali abitabili Sono locali abitabili quelli che soddisfano le caratteristiche minime stabilite dal presente Regolamento per poter essere adibiti ad uno specifico uso abitativo. I locali abitabili si distinguono in locali di abitazione permanente e locali di abitazione non permanente. Locali di abitazione permanente: Sono locali di abitazione permanente quelli adibiti a funzioni abitative che comportino la permanenza continuativa di persone, quali : a) camere da letto; b) soggiorni, salotti e sale da pranzo; c) cucine abitabili; d) studi privati; e) altri vani adibiti ad usi assimilabili a quelli sopra elencati. Locali di abitazione non permanente: Sono locali di abitazione non permanente quelli adibiti a funzioni abitative che non comportino la permanenza continuativa di persone, quali : a) spazi di cottura; b) servizi igienici; c) spazi di disimpegno e collegamenti verticali ed orizzontali interni alla singola unità immobiliare; d) dispense, guardaroba, lavanderie e simili Locali non abitabili Sono locali non abitabili quelli che non rispondono alle caratteristiche sopra indicate per i locali definiti abitabili. I locali non abitabili possono essere adibiti esclusivamente a funzioni accessorie che comportino presenza solo saltuaria di persone, quali: a) soffitte e spazi sottotetto ad esse assimilabili; b) cantine, ripostigli e simili. Non costituiscono locali di abitazione, ai sensi delle presenti norme: - i volumi tecnici - gli spazi, ancorché accessibili, adibiti a funzioni di protezione dell edificio (quali scannafossi, intercapedini d aria sottostanti la copertura e simili); - gli spazi, ancorché accessibili, adibiti al passaggio ed alla manutenzione degli impianti (quali cavedi e simili). ART POSIZIONE DEI LOCALI DI ABITAZIONE RISPETTO AL TERRENO I locali di abitazione (permanente o temporanea) devono, di norma, essere del tipo fuori terra e/o rialzati di un minimo di 30 cm dal piano di campagna.\n11 Fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nel vigente P.R.G.C., possono essere adibiti ad abitazione (permanente o non permanente) i locali seminterrati che soddisfino tutte le seguenti condizioni: a) abbiano le parti contro terra protette da scannafosso aerato ed ispezionabile; b) abbiano il piano di calpestio isolato dal terreno mediante solaio o vespaio adeguatamente aerati; c) abbiano il soffitto, in ogni sua parte, rialzato di almeno ml 1,50 rispetto alla quota media del terreno circostante (a sistemazione avvenuta); d) rispondano alle altre prescrizioni del presente Regolamento in relazione allo specifico uso cui sono adibiti. In difetto del requisito di cui alla precedente lettera c), i locali seminterrati possono essere adibiti esclusivamente a vani di abitazione non permanente, come specificato nell articolo precedente. E sempre vietato adibire i locali interrati ad abitazione permanente. Nel caso di interventi su edifici esistenti, le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione qualora sia dimostrata - e verificata dagli organismi tecnici e/o consultivi dell A.C. mediante specifico atto di assenso - l impossibilità di adottare le soluzioni tecniche prescritte ai commi precedenti, per esigenze connesse alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, architettoniche, strutturali, funzionali e tecnologiche preesistenti. In tal caso il progetto dovrà prevedere idonee soluzioni alternative che consentano di conseguire comunque un analogo grado di impermeabilità e secchezza degli ambienti, fermo restando che non possono comunque essere adibiti ad abitazione permanente locali interrati e che gli interventi non debbono in ogni caso determinare un peggioramento delle condizioni igienicosanitarie rispetto alla situazione in essere. Nel caso di abitazioni prospettanti sulla pubblica via, il piano di calpestio del piano terreno deve essere posto ad almeno ml 1,00 dal piano del marciapiede. ART ILLUMINAZIONE DEI LOCALI DI ABITAZIONE Requisiti illuminotecnici generali Gli edifici, qualsiasi sia l uso cui debbono essere adibiti, devono essere progettati nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia di illuminazione naturale. Anche in assenza di specifica normativa di riferimento, l illuminazione naturale dei singoli locali deve essere adeguata agli impegni visivi richiesti per l uso previsto Illuminazione naturale dei locali di abitazione permanente Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abitazione permanente devono usufruire di illuminazione naturale diretta. Ciascun vano di abitazione permanente deve avere superfici finestrate - misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre o porte-finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate - in misura non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Detto rapporto potrà essere ridotto ad 1/12 per i locali sottotetto la cui illuminazione sia conseguita tramite finestrature piane o semipiane (lucernari o finestre in falda). Nel caso in cui la profondità del locale superi 2,5 volte l altezza dell architrave della finestra (o della maggiore di esse, nel caso di più finestre), la superficie finestrata deve essere aumentata di una quota pari ad 1/10 della superficie della porzione di locale posta oltre detta profondità. Non sono ammessi locali di abitazione permanente che presentino profondità oltre 3,5 volte l altezza dell architrave della finestra (o della maggiore di esse, nel caso di più finestre). Le norme di cui al presente comma si applicano ai locali d angolo ed ai locali con finestre contrapposte soltanto quando l eccesso di profondità si riscontri nei confronti di tutte le finestre presenti. Le finestrature dei locali di abitazione permanente devono essere dotate di idonei dispositivi che ne consentano - nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Edilizio - la schermatura e/o l oscuramento Illuminazione naturale dei locali di abitazione non permanente Per i locali di abitazione non permanente - ove consentiti dal vigente P.R.G.C. - non è richiesta illuminazione naturale diretta e per i medesimi è ammesso il ricorso alla sola illuminazione artificiale.\n12 ART REQUISITI RELATIVI ALL AERAZIONE Requisiti di aerazione generali Gli edifici, qualsiasi sia l uso cui debbono essere adibiti, devono essere progettati nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia di aerazione dei locali. Anche in assenza di specifica normativa di riferimento, l aerazione dei singoli locali deve essere adeguata all uso previsto, in modo che l aria viziata sia evacuata e non possa costituire pregiudizio per il benessere e la salute delle persone nonché per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi. Ciascun alloggio dovrà essere aerato mediante aperture ubicate in modo tale da garantire la ventilazione trasversale (e cioè mediante aperture ubicate su due fronti contrapposti) o la ventilazione d angolo (e cioè mediante aperture ubicate su fronti ortogonali o comunque inclinati non meno di 45 l uno rispetto all altro). Il requisito si considera soddisfatto anche quando la ventilazione è conseguita mediante aperture prospettanti su cortili o su chiostrine. Le prescrizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di alloggi di superficie inferiore a mq 40, i quali potranno pertanto essere aerati anche mediante aperture ubicate su un solo fronte dell edificio. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che, mediante frazionamenti o mutamenti di destinazione d uso, comportino la formazione di nuovi alloggi, la superficie minima prescritta al comma precedente è elevata a mq Aerazione dei locali di abitazione permanente Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abitazione permanente devono usufruire di aerazione naturale e diretta. Le finestre di detti locali debbono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili di dimensioni regolamentari. Le superfici finestrate apribili, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, devono risultare non inferiori a 1/8 della superficie del pavimento. Detto rapporto potrà essere ridotto ad 1/12 per i locali sottotetto la cui aerazione sia garantita da finestrature piane o semipiane (lucernari o finestre in falda). Nel caso in cui le caratteristiche tipologiche degli alloggi non consentano di fruire di aerazione naturale diretta nella misura prescritta dal presente articolo, l aerazione dovrà essere garantita da un adeguato impianto che provveda sia all immissione che all estrazione di aria. Anche in tale caso dovrà comunque essere assicurata ventilazione naturale diretta in misura non inferiore alla metà di quella prescritta al comma precedente; i progetti degli interventi dovranno inoltre evidenziare la collocazione e le caratteristiche dell impianto di aerazione meccanizzata previsto Aerazione dei locali di abitazione non permanente Negli edifici di nuova costruzione deve essere garantita l aerazione dei locali di abitazione non permanente, limitatamente a quelli adibiti a servizi igienici ed a spazi di cottura. Per detti locali l aerazione può essere sia naturale diretta che meccanizzata. Nel caso di aerazione esclusivamente naturale diretta, le superfici finestrate apribili devono risultare non inferiori a 1/12 della superficie del pavimento. Nel caso in cui il locale presenti finestrature insufficienti, o ne sia del tutto privo, il locale deve essere dotato di adeguato impianto di aerazione meccanizzata che provveda sia all immissione che all estrazione dell aria, assicurandone un ricambio: - non inferiore a 5 volumi orari, nel caso in cui l impianto sia ad estrazione continua; - non inferiore a 3 volumi per ogni utilizzo del locale, nel caso in cui l impianto (dimensionato per almeno 10 volumi orari) sia ad estrazione intermittente, con comando automatico temporizzato. L aerazione artificiale può essere assicurata mediante: - condotti di aerazione indipendenti per ogni locale, sfocianti sulla copertura e dotati di elettroaspiratore con accensione automatica collegata all interruttore dell illuminazione; - unico condotto collettivo ramificato, sfociante sulla copertura e dotato di elettroaspiratore centralizzato ad aspirazione continua Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti\n13 Per gli interventi sugli edifici esistenti, oltre a quanto previsto all art. 4 del presente Regolamento, è fatta eccezione per le modalità di aerazione artificiale, non essendo richiesto che i condotti di aerazione sfocino sulla copertura ma essendo invece sufficiente che i medesimi conducano all esterno, su spazi liberi o su cortili e/o chiostrine di dimensioni regolamentari. ART ALTEZZA DEI LOCALI AD USO RESIDENZIALE Altezza dei locali di abitazione permanente L altezza libera dei locali destinati ad abitazione permanente non deve essere minore di ml 2,70. Nel caso di soffitti non piani l altezza minima del locale non deve mai essere inferiore a ml 1,80. Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l altra del locale, l altezza in corrispondenza della parte più bassa non deve essere inferiore a ml 2,40. L altezza non può essere comunque inferiore a ml 2,70 per una superficie superiore ad 1/3 di quella totale del vano Altezza dei locali di abitazione non permanente L altezza libera dei locali di abitazione non permanente non deve essere minore di ml 2,40. Nel caso di soffitti non piani l altezza minima del locale non deve mai essere inferiore a ml 1,80. Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l altra del locale, l altezza in corrispondenza della parte più bassa non deve essere inferiore a ml 2,20. L altezza non può essere comunque inferiore a ml 2,40 per una superficie superiore ad 1/3 di quella totale del vano. Sono fatte salve le diverse prescrizioni del presente Regolamento per i soppalchi adibiti a locali di abitazione non permanente Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, oltre a quanto previsto all art. 4 del presente Regolamento, è consentita la realizzazione di servizi igienici con altezza media inferiore a quella precedentemente prescritta ogniqualvolta l unità sia dotata di almeno un altro servizio completamente conforme alle prescrizioni del presente Regolamento. In ogni caso l altezza minima dell ulteriore servizio igienico non potrà essere inferiore a ml 1,80 e quella media non inferiore a ml 2,20. ART DIMENSIONAMENTO DEGLI ALLOGGI E DEI SINGOLI LOCALI Dimensionamento degli alloggi Ciascun alloggio dovrà essere costituito almeno da un soggiorno, una cucina o angolo cottura, una camera da letto ed un servizio igienico. I vari spazi costituenti l alloggio non devono necessariamente essere delimitati da pareti. E però necessario che i medesimi siano progettati e realizzati in modo tale che, qualora fossero delimitati da pareti, siano comunque integralmente rispondenti alle presenti norme. A prescindere dal numero di vani che lo compongono, ciascun alloggio dovrà comunque garantire una superficie abitabile non inferiore a mq 14 per ciascuno dei primi 4 abitanti, ed a mq 10 per ciascuno dei successivi. E fatta eccezione per gli alloggi destinati ad una sola persona, che dovranno avere superficie non inferiore a mq 28, e per quelli per due persone, che dovranno avere superficie non inferiore a mq 38. Detti alloggi potranno essere anche del tipo monostanza, senza obbligo di dimostrarne la possibile suddivisione secondo quanto precedentemente indicato. In tutti i tipi di alloggio devono in ogni caso essere delimitati da pareti i vani da adibire a servizi igienici Dimensionamento dei singoli locali Le stanze da letto debbono avere superficie non inferiore a di mq 9, se per una persona, ed a mq 14, se per due persone. La cucina, quando costituisce vano indipendente ed autonomo dal soggiorno, dovrà avere superficie non inferiore a mq 9 ed essere dotata di propria finestratura. Quando la cucina non raggiunga detta superficie\n14 minima o non sia dotata di finestra propria, essa dovrà essere collegata al locale di soggiorno mediante un vano privo di infissi di superficie non inferiore a mq 4,00. In tal caso la superficie finestrata (compresa quella della cucina se presente) dovrà essere tale da soddisfare i rapporti aero-illuminanti prescritti in funzione della superficie di pavimento complessiva dei due vani. Qualora la funzione di cucina consista in un semplice spazio di cottura ricavato nel soggiorno (e non sia quindi autonoma e distinta dal medesimo) non è richiesto il rispetto di alcuno specifico parametro dimensionale, fermi restando quelli prescritti per il locale di soggiorno. Quando lo spazio di cottura sia posizionato in nicchie, con profondità limitata a quella strettamente necessaria al collocamento degli apparecchi ed arredi di cucina, è consentito che la nicchia abbia altezza inferiore a quella prescritta per i locali abitabili, con un minimo assoluto di ml 2,00. E' inoltre ammesso realizzare spazi di cottura ubicati in locale autonomo, separato e distinto dal soggiorno, quando siano rispettate tutte le seguenti condizioni : - la superficie del locale sia non inferiore a mq 4,00 e non superiore a mq 8,00; - siano garantite l'aerazione e l'illuminazione in misura non inferiore a quella prescritta; - il locale sia adibito alla sola funzione di cottura dei cibi e non anche di regolare consumazione dei medesimi. La stanza di soggiorno dovrà avere superficie non inferiore a mq 14. Qualora lo spazio di cottura sia ricavato direttamente nella stanza di soggiorno, la superficie minima della medesima dovrà essere incrementata di mq 1,50. Ogni altro locale adibito ad abitazione permanente non può comunque avere superficie inferiore a mq Servizi igienici La dotazione minima di impianti igienici a servizio di un alloggio è costituita da: vaso WC, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia. Detta dotazione minima può essere soddisfatta tramite uno o più locali, sempre che essi siano riservati esclusivamente ai servizi igienici. I servizi igienici non possono avere accesso direttamente dalla cucina o dallo spazio di cottura. L eventuale spazio di disimpegno non può avere superficie inferiore a mq 1,20 e deve essere interamente delimitato da pareti. I locali adibiti a servizio igienico non possono avere superficie inferiore a mq 2,50 e larghezza inferiore a ml 1,20. Nel caso di più servizi igienici nella stessa unità immobiliare detti valori minimi sono riferiti al solo servizio igienico principale mentre per gli altri servizi i valori minimi di superficie e larghezza sono ridotti rispettivamente a mq 1,20 ed a ml 0, Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, oltre a quanto previsto all art. 2 e 4 del presente Regolamento, è consentito il mantenimento di superfici inferiori a quelle prescritte nei paragrafi precedenti, sempre che l intervento non ne comporti la ulteriore riduzione, e comunque a condizione che eventuali mutazioni dell uso non determinino un peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie rispetto alla situazione preesistente. ART SOPPALCHI Requisiti dei soppalchi Il soppalco è definito, per l applicazione delle norme del presente titolo, come una struttura orizzontale con la quale viene ricavata superficie calpestabile aggiuntiva nell altezza di un locale principale, con almeno un lato aperto sul medesimo. La formazione di soppalchi è ammissibile soltanto ove la porzione del vano principale libera dal soppalco mantenga le caratteristiche di abitabilità prescritte dal presente Regolamento. I soppalchi che siano destinati ad uso abitativo permanente devono rispondere alle caratteristiche prescritte per tale tipo di locali. In tal caso la verifica dei requisiti di aerazione ed illuminazione può essere operata considerando complessivamente le superfici finestrate e di pavimento sia del soppalco che del locale su cui il medesimo si affaccia. I soppalchi che siano destinati ad uso abitativo non permanente devono avere altezza minima non inferiore a ml 1,70 ed altezza media non inferiore a ml 2,20.\n15 Lo spazio sottostante i soppalchi non deve presentare mai altezza inferiore a ml 2,40, salvo quanto stabilito al paragrafo 1 dell art. 19. I soppalchi devono essere dotati di parapetti di altezza non inferiore a ml 0, Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, oltre a quanto previsto all art. 2 e 4 del presente Regolamento, è consentito il mantenimento di soppalchi con caratteristiche diverse da quelle prescritte nel paragrafo precedente, a condizione che l intervento non ne preveda l ampliamento e che comunque non comporti un peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie rispetto alla situazione preesistente. ART MODIFICA DI DESTINAZIONE D USO A FINI ABITATIVI DI FONDI NON RESIDENZIALI Gli immobili o unità immobiliari con destinazione diversa dalla residenza, e tra questi in particolare i fondi commerciali posti al piano terreno dei fabbricati, potranno essere destinati ad abitazione solo a condizione che sia assicurato il rispetto dei requisiti igienico-sanitari afferenti agli edifici e ai locali d abitazione, con specifico riferimento all ampiezza dei vani ed al loro corretto rapporto illuminante e di aerazione, e che sia garantita l'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi commi del presente articolo. Le cucine - salvo dimostrata impraticabilità tecnica dell'intervento - dovranno essere dotate di canna fumaria propria da estendersi fino alla copertura; oltre la copertura dell edificio dovranno essere in ogni caso portati gli sfiati delle colonne di scarico delle acque nere e chiare, separati tra loro. L accesso alle u.i., al fine di ottenere una corretta separazione tra l unità abitativa e la pubblica via, dovrà avvenire dal vano scale condominiale, o da apposito ingresso/disimpegno o, eventualmente, dal resede tergale se ed in quanto accessibile. Fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell art. 16 per le abitazioni prospettanti sulla pubblica via* 1, il piano di calpestio dell appartamento di nuova realizzazione dovrà essere sopraelevato, rispetto al piano marciapiede, di almeno cm 30 e - qualora al piano interrato non esistano altri locali - di almeno cm 100 rispetto al terreno naturale sottostante. Per immobili storicizzati (facenti parte del patrimonio edilizio esistente al 1940) sono consentite soluzioni alternative alle disposizioni di cui al precedente comma, purché idonee a garantire adeguate condizioni di salubrità dei locali di abitazione, e rispettose delle caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell edificio oggetto di intervento.* 1 Fermo restando il principio che ogni titolo abilitativo è efficace fatti salvi i diritti di terzi, nel caso specifico, trattandosi di forte alterazione delle caratteristiche igienico-sanitarie, tipologiche e funzionali dell edificio, viene richiesta la preventiva autorizzazione degli altri condomini da allegare alle eventuali pratiche edilizie. In caso di interventi di comprovato interesse pubblico potrà essere richiesta specifica deroga alle suddette condizioni, da rilasciarsi a cura dell'autorità Comunale competente (Sindaco o Assessore delegato).\n16 Titolo IV REQUISITI SPECIFICI PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO ART CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E/O AMBIENTI DI LAVORO I locali e/o gli edifici sono così classificati: Locali di categoria 1 - laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa (ambienti a destinazione d uso industriale, artigianale, commerciale, produttivo o di servizio non ricompresi nei locali di cui alla categoria 2); - archivi e magazzini con permanenza di addetti (locali destinati a permanenza di merci e materiali vari, utilizzati nello svolgimento di servizi logistici, commerciali o altro, dove sia prevista la permanenza di addetti) Locali di categoria 2 - uffici di tipo amministrativo e direzionale - studi professionali - sale lettura, sale riunioni - ambulatori aziendali / camere di medicazione - refettori - locali di riposo Locali di categoria 3 - spogliatoi - servizi igienici - WC - docce - disimpegni - archivi e magazzini senza permanenza di addetti, depositi (luoghi destinati a raccogliere e custodire oggetti o merci per convenienza mercantile) ART CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI E DEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' LAVORATIVE DI CATEGORIA 1 Fatto salvo quanto previsto dal "Regolamento d' Igiene di alimenti e bevande" e/o da normative specifiche in relazione all'attività, per i locali di cui al presente articolo dovranno essere rispettate le norme illustrate nei successivi paragrafi, precisando che in caso di contrasto tra i contenuti delle norme sopra citate, dovranno essere attuate quelle di carattere più restrittivo Altezze Per i locali di categoria 1 l'altezza media non può essere inferiore a ml 3,00, fatto salvo quanto previsto dall art. 4 del presente Regolamento e da vigenti normative specifiche. Per i locali con soffitto inclinato o con altezza variabile, l'altezza minima non deve essere inferiore a ml 2, Superficie minima dei locali Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni di Enti competenti, la superficie utile minima dei locali di categoria 1 deve essere di mq 9, Illuminazione naturale\n17 I locali appartenenti alla categoria 1 devono essere illuminati con luce naturale proveniente da aperture attestate su spazi esterni o cortili di dimensioni regolamentari. La superficie illuminante deve corrispondere ad almeno: - 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a mq 100; - 1/10 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 12,50, se la superficie del locale è compresa tra mq 100 e mq 1000; - 1/12 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 100, se la superficie del locale è superiore a mq Come parametro di riferimento occorre che: - il 50% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da lucernari; - il 25% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da aperture a shed o a lanterna. Possono essere comprese nel computo della superficie illuminante le superfici trasparenti delle porte, a partire da cm 80 dal pavimento. Per i locali la cui profondità superi di 2,5 volte l altezza dell architrave della finestra (o della maggiore di esse, nel caso di più finestre) misurata dal pavimento, la superficie finestrata dovrà essere incrementata in misura proporzionale fino ad un massimo del 25%, per una profondità massima di 3,5 volte l altezza dell architrave della finestra (o della maggiore di esse, nel caso di più finestre) dal pavimento. Nel caso di ambienti che per loro conformazione geometrica hanno porzioni di superficie non raggiunte da illuminazione naturale, tali porzioni devono essere individuate in planimetria ed adibite esclusivamente ad usi che non prevedano la permanenza di addetti (salvo la realizzazione di superfici illuminanti nella copertura) Requisiti delle finestre Le superfici finestrate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento solare diretto, devono essere dotate di dispositivi che consentano il loro oscuramento totale o parziale Aerazione naturale Tutti i locali appartenenti alla categoria 1 devono essere dotati di superfici apribili attestate su spazi esterni o cortili di dimensioni regolamentari, e con comandi ad altezza d'uomo. La superficie apribile deve corrispondere ad almeno: - 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a 100 mq; - 1/16 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 12,50, se la superficie del locale è compresa tra mq 100 e mq 1000; - 1/24 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 62,50, se la superficie del locale è superiore a mq Di norma le superfici apribili devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne evitando sacche di ristagno. Devono essere favoriti sia i moti convettivi naturali per la circolazione dell'aria interna, che i ricambi naturali mediante installazione di appositi, quali ad esempio ventilatori e/o evacuatori statici (intendendosi per tali grandi canali verticali, proporzionati al volume d aria da ricambiare, che prelevano l aria dal basso). Come parametro di riferimento, le porte e i portoni comunicanti direttamente con l'esterno possono essere compresi nel computo delle superfici apribili fino ad un limite massimo del 50% della superficie apribile minima necessaria. Per i fondi ad uso commerciale, fino a mq 100 di superficie utile, le porte possono costituire il totale della superficie apribile Aerazione forzata L'impianto di aerazione forzata non può intendersi sostitutivo dell'aerazione naturale. Qualora il processo produttivo, per le proprie caratteristiche tecniche, debba necessariamente svolgersi in locali aerati artificialmente, o in caso di ambienti facenti parte di strutture con particolari esigenze di\n18 sicurezza (es.: istituti bancari), può essere fatto ricorso all aerazione forzata. I flussi di aerazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno. Dove si preveda un sistema di ricambio d'aria forzato: - l'aria di rinnovo deve essere prelevata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10339; - devono essere predisposti adeguati sistemi di reimmissione dell'aria convenientemente riscaldata e umidificata Illuminazione e aerazione dei locali di esposizione e vendita aperti al pubblico Nei locali aperti al pubblico e destinati ad esposizione e vendita possono essere autorizzate, secondo quanto specificatamente previsto dall art. 4 del presente regolamento, aree sprovviste di illuminazione e aerazione naturali, purché vengano installati idonei sistemi di aerazione e illuminazione artificiali secondo quanto prescritto dalle vigenti normative. ART CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI E DEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' LAVORATIVE DI CATEGORIA 2 E 3 Fatto salvo quanto previsto dal "Regolamento d' Igiene di alimenti e bevande" e/o da normative specifiche in relazione all'attività, per i locali di cui al presente articolo dovranno essere rispettate le norme illustrate nei successivi paragrafi, precisando che in caso di contrasto tra i contenuti delle norme sopra citate, dovranno essere attuate quelle di carattere più restrittivo Altezze locali di categoria 2 Per i locali di categoria 2 l'altezza media non deve essere inferiore a ml 2,70, fatto salvo quanto previsto dall art. 4 del presente Regolamento e da vigenti normative specifiche. Per i locali con soffitto inclinato o con altezza variabile, l'altezza minima non deve essere inferiore a ml 2,20. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere esclusivamente utilizzati come aree ripostiglio o di servizio, con chiusura realizzata mediante opere murarie o arredi fissi Altezze locali di categoria 3 Per i locali di categoria 3 l'altezza media non deve essere inferiore a ml 2,40, fatto salvo quanto previsto dall art. 4 del presente Regolamento e da vigenti normative specifiche. Per i locali con soffitto inclinato o con altezza variabile l'altezza minima non deve essere inferiore a ml 2,00. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere esclusivamente utilizzati come aree ripostiglio o di servizio, con chiusura realizzata mediante opere murarie o arredi fissi Superfici dei locali di categoria 2 Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni di Enti competenti, e fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per i locali di categoria 2 la superficie utile prescritta è la seguente: - uffici, studi professionali: mq 5,00 per addetto, con una s.u. minima pari a mq 9,00; - ambulatori aziendali, camere di medicazione (quando previsti): s.u. minima pari a mq 9,00; - sale mensa, refettori, locali di riposo (se previsti): mq 1,50 per utilizzatore per turno, con s.u. minima pari a mq 9, Superfici dei locali di categoria 3 Per i locali di categoria 3 devono essere rispettate le seguenti s.u. minime: - spogliatoi (quando previsti): mq 1,20 per addetto per turno, con lato minimo di ml 1,20 e s.u. minima di mq 4,00;\n19 - servizi igienici: la superficie in pianta del locale WC con lavabo deve essere almeno di mq 2,00; nel caso che il lavabo sia posto nell'antibagno, la superficie del locale W.C. può essere ridotta fino a mq 1,00, con lato minimo comunque non inferiore a ml 0,90. Il disimpegno con lavabo (antibagno) deve avere superficie minima di mq 1,50. Per i locali di categoria 3, accessori ad ambienti la cui destinazione d uso prevede la produzione e manipolazione di alimenti e bevande, è fatto salvo quanto previsto dall art. 4 del presente Regolamento e dalle vigenti normative specifiche. I servizi igienici e/o docce non devono avere accesso dai locali di categoria 1 e 2, se non attraverso disimpegno, corridoio o antibagno Illuminazione naturale dei locali di categoria 2 I locali di categoria 2 devono essere illuminati con luce naturale proveniente da aperture attestate su spazi esterni o cortili di dimensioni regolamentari. La superficie illuminante deve corrispondere ad almeno: - 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a mq 100; - 1/10 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 12,50, se la superficie del locale è maggiore di mq 100. Come parametro di riferimento occorre che: - il 50% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da lucernari; - il 25% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da aperture a shed o a lanterna Illuminazione naturale dei locali di categoria 3 I locali di categoria 3 possono essere privi di illuminazione naturale Requisiti delle finestre Le superfici finestrate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento solare diretto, devono essere dotate di dispositivi che consentano il loro oscuramento totale o parziale Aerazione dei locali di categoria 2 e 3 Per i locali di categoria 2 le esigenze di ventilazione naturale richiedono una superficie apribile attestata su spazi esterni - o cortili di dimensioni regolamentari - pari a: - 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a mq 100; - 1/16 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 12,50, se la superficie del locale è maggiore di mq 100. Come parametro di riferimento, le porte comunicanti direttamente con l esterno possono essere comprese nel computo della superficie apribile. L impianto di aerazione forzata non può intendersi sostitutivo dell'aerazione naturale. In caso di ambienti facenti parte di strutture con particolari esigenze di sicurezza (es.: istituti bancari), potrà essere fatto ricorso all aerazione forzata. I flussi di aerazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno. L'aria di rinnovo deve essere prelevata secondo quanto previsto dalle norme UNI Devono essere predisposti adeguati sistemi di reimmissione dell'aria e questa deve essere convenientemente riscaldata e umidificata. Fatte salve eventuali norme specifiche, i locali di categoria 3 possono essere privi di aerazione naturale, ad esclusione di servizi igienici, WC e spogliatoi per i quali - in caso di superficie apribile attestata su spazi esterni assente, o inferiore ad 1/8 della superficie utile del locale - deve essere fatto ricorso all aerazione forzata. I flussi di areazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno.\n20 In caso di servizi igienici privi di aerazione naturale, l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora, se in espulsione continua, ovvero assicurare almeno 3 ricambi in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione dell'ambiente, se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico temporizzato. ART LOCALI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI Locali sotterranei, semisotterranei ed equiparabili a fuori terra' E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Quando ricorrono particolari esigenze tecniche, o per attività che non danno luogo ad emanazioni nocive o che non espongono i lavoratori a temperature eccessive, può essere richiesta alla ASL competente per territorio apposita deroga per l utilizzo dei locali, secondo quanto previsto dall art. 4 del presente Regolamento. Per i locali sotterranei o semisotterranei, come definiti all art. 3 del presente Regolamento, può essere concessa deroga al divieto di utilizzo per lo svolgimento di attività lavorativa, se sussistono le seguenti condizioni, ciascuna di per sé vincolante: 1) altezza interna utile, illuminazione ed aerazione naturali secondo i parametri dei locali fuori terra di pari categoria; 2) attività lavorativa non ricompresa tra quelle di cui all art. 33 del D.P.R. n 303/56 e/o comunque comportante l'utilizzo di sostanze nocive; 3) pavimento separato dal suolo mediante una delle seguenti soluzioni: - un piano sottostante cantinato; - un vespaio ventilato di altezza non inferiore a cm 50; - impiego di idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo; 4) pareti contro terra rese libere dal terreno circostante tramite una delle seguenti soluzioni: - realizzazione di intercapedine ventilata ispezionabile, la cui larghezza sia maggiore di cm 60 e la cui profondità sia di almeno cm 15 al di sotto dell'interrato stesso, ove possano sfociare le eventuali aperture aeranti del vespaio; - impiego di idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo; 5) protezione dall'umidità e da eventuali perdite della fognatura, risultante da una dettagliata relazione tecnica e dagli elaborati grafici; 6) realizzazione di almeno una uscita con rampa di esodo verso il piano di campagna. Nei locali equiparabili a fuori terra, come definiti all art. 3 del presente Regolamento, può essere svolta qualunque attività lavorativa se sussistono le seguenti condizioni, ciascuna di per sé vincolante: 1) altezza, illuminazione ed aerazione naturali con le stesse caratteristiche e parametri previsti per i locali di lavoro fuori terra di pari categoria; 2) pavimento separato dal suolo mediante una delle seguenti soluzioni: - piano sottostante cantinato; - vespaio ventilato di altezza inferiore a cm 50, o mediante idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo; 3) porzione dei muri perimetrali contro terra resa libera dal terreno circostante tramite una delle seguenti soluzioni: - realizzazione di intercapedine ventilata ispezionabile, la cui larghezza sia maggiore di cm 60 e la cui profondità sia di almeno cm 15 al di sotto del locale stesso, ove possano sfociare le eventuali aperture aereanti del vespaio; - impiego di idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo; 4) protezione dall'umidità e da eventuali perdite della fognatura, risultante da una dettagliata relazione tecnica e dagli elaborati grafici; 5) realizzazione di almeno una uscita con rampa di esodo verso il piano di campagna.


29-Deve Avere Cose da mettere in valigia per una Crociera in Alaska (11 che non avevo Mai Pensare Di) | Cruzely.com | My Race\n29-Deve Avere Cose da mettere in valigia per una Crociera in Alaska (11 che non avevo Mai Pensare Di)\nImballaggio per una crociera in Alaska? Quando si tratta di crociera, c’è una grande differenza tra la classica crociera ai Caraibi e ciò che sperimenterai in Alaska. Naturalmente, non trascorrerai il tempo in spiaggia sotto il sole caldo probably e probabilmente dovresti imballare un po ‘ diversamente rispetto a qualche paio di pantaloncini e infradito.\nIn effetti, l’imballaggio per l’Alaska è impegnativo. Mentre è estate, il tempo può variare notevolmente. Dai giorni caldi e soleggiati negli anni ’70 ai giorni freddi e piovosi in cui non esce dagli anni’ 40, devi essere preparato per qualsiasi cosa.\nEcco perché è importante mettere in valigia una varietà di attrezzi, la maggior parte dei quali non avresti mai messo in valigia per una crociera “normale”.\nCostume da bagno per la nave\nBurro cacao/Balsamo per le labbra\nOggetti di base Dovresti anche imballare per l’Alaska\nCiò che non È Necessario o non è Possibile Pack per una crociera in Alaska\nDomande frequenti sull’imballaggio per le crociere in Alaska\nDi seguito, abbiamo arrotondato un elenco di elementi che si vorrà mettere in valigia per la vostra crociera in Alaska. Tieni presente che questo non include cose ovvie da confezionare come biancheria intima e t-shirt. Invece, la nostra lista si concentra su molti elementi che potresti non pensare mai di portare\nNota: I link ad Amazon utilizzati di seguito sono link di affiliazione. Se si effettua un acquisto, riceviamo una piccola percentuale della vendita.\nSe sei diretto in Alaska, sai che il dubbio sa che dovresti portare una giacca. Tuttavia, molte persone dimenticano che è meglio vestirsi a strati. Tutto inizia con un comodo strato di base. Uno strato di base serve come un modo per mantenere caldo quando fa freddo, senza dover indossare strato dopo strato di vestiti ingombranti. Un paio di top e bottoms dovrebbe fare bene in quanto possono essere indossati più volte durante il viaggio. Meglio di tutti, corrono circa Amazon 20-30 su Amazon, il che rende conveniente per stare al caldo.\nAnche se hai preso una crociera prima, si potrebbe essere sorpresi di rendersi conto che la porta della cabina e il soffitto sono in realtà in metallo. Che importanza ha? Significa che si può portare con sé alcuni ganci magnetici come questi e li usa per appendere le cose intorno alla stanza. Se avete bisogno di spazio per appendere capispalla o un costume da bagno per asciugare, avendo questi ganci aggiunge un sacco di spazio in più per la vostra cabina.\nIl nome è divertente, ma le persone che hanno usato questa roba lo giurano. Saremo sinceri-le cabine di crociera sono piccole e non ci vuole molto dal bagno per annusare l’intero posto. Poo-Pourri non è un deodorante per ambienti; spruzzi uno schizzo o due sopra l’acqua nel comò e forma uno strato che mantiene intrappolati gli odori. 1 10 su Amazon.\nVai avanti e mettere il caricabatterie nel vostro bagaglio ora. Alaska è interessante perché è uno dei pochi posti si può crociera dove non c’è bisogno di ottenere un piano internazionale speciale per chiamare o testo. Ciò significa che spesso è possibile tenersi in contatto, testo, e controllare la posta elettronica tramite il telefono. Basta essere sicuri di non dimenticare il caricabatterie a casa.\nMentre l’Alaska non è calda, è ancora facile disidratarsi, specialmente se decidi di fare un’escursione faticosa come l’escursionismo. È una buona idea tenere una bottiglia d’acqua con te durante il tuo viaggio. Le navi da crociera non hanno bottiglie per voi a prendere a terra e l’acqua in bottiglia non è sempre disponibile se si ottiene fuori dai sentieri battuti. Imballare una bottiglia poco costoso, e sarete pronti ad andare.\nC’è molto da vedere in una crociera in Alaska quando si tratta di fauna selvatica. Dalle aquile agli orsi alle balene, la zona è conosciuta per una vasta gamma di animali. Dalla nave è possibile ottenere alcuni grandi punti di vista, ma avrete sicuramente bisogno di alcuni binocoli per ottenere una vista migliore. Non devono essere costosi, ma solo avere una coppia solida renderà la visione della fauna selvatica molto migliore. Questa coppia è di circa Amazon 30 su Amazon.\nForse questo è ovvio, ma in questi giorni, non siamo così sicuri. Così tante persone saltare avere una fotocamera tradizionale e invece basta usare il loro telefono. Non fare alcun dubbio, telecamere del telefono hanno ottenuto abbastanza bene in questi giorni. Tuttavia, preferiremmo portare con sé una fotocamera tradizionale come questa. Dopotutto, se stai andando in uno dei luoghi più pittoreschi della Terra, ha senso portare una macchina fotografica — non un telefono.\nLa natura selvaggia dell’Alaska è pittoresca. E mentre abbiamo menzionato portando una macchina fotografica, si potrebbe anche voler imballare un monopiede. Questo semplice pod viti sulla fotocamera per darvi una solida base per la ripresa di immagini, ti aiuta a evitare qualsiasi foto sfocate. Dopo tutto, la maggior parte delle persone hanno una sola possibilità di navigare in Alaska… non si vuole fare un errore sulle vostre foto. Inoltre, questo può anche raddoppiare come un bastone da passeggio sulle vostre avventure.\nFresco e umido è comune in Alaska, anche durante l’estate. E mentre si dovrebbe imballare una giacca, è anche una buona idea per portare con sé un slicker pioggia. Questa giacca è abbastanza leggera da indossare nelle giornate più calde, ma ti mantiene anche asciutto mentre sei in giro. Meglio di tutti, se sei un imballatore leggero, una buona giacca antipioggia può imballare abbastanza piccolo e non prendere una tonnellata di spazio. Questa giacca è conveniente e ottiene ottime recensioni.\nCrema solare? In Alaska? Sì, infatti. Certo non si può essere seduti sul ponte a bordo piscina in un costume da bagno, ma anche essere in giro durante un’escursione è sufficiente per ottenere bruciato. Quindi, mentre la maggior parte del tuo corpo è probabilmente coperta da vestiti più caldi, è comunque una buona idea confezionare la protezione solare per aree esposte come guance, orecchie e collo.\nSe non hai mai prendere una crociera, si potrebbe essere sorpresi dalla mancanza di punti vendita in una cabina. Basta avere uno è comune. Ora immagina di provare a collegare telefoni, caricabatterie, piastre per capelli e altro ancora. Fortunatamente, puoi portare adattatori per aggiungere più spine e sono relativamente economici (leggi di più su come portare gli adattatori qui). Basta essere sicuri di evitare quelli con limitatori di sovratensione costruito in. I limitatori di sovracorrente non sono ammessi sulle navi. L’adattatore sopra costa solo circa $5.\nNessuno va in crociera per essere svegliato da un allarme. Tuttavia, se sei in Alaska dove in estate il sole potrebbe non tramontare mai, allora può causare il caos con il tuo orologio interno. Ecco perché è una buona idea tenere una sveglia nella tua stanza. In primo luogo, ti aiuterà a svegliarti se il tuo orologio corporeo è spento, ma ti aiuterà anche a tenere traccia dell’ora del giorno in cui non puoi fare affidamento sul ritmo naturale del giorno e della notte. 2 24 su Amazon.\nSì, puoi vedere la bellezza dell’Alaska dalla nave da crociera, ma è popolare fare escursioni nella natura selvaggia più aspra. Come puoi intuire, questo comporta un po ‘ di escursioni nella maggior parte dei casi. Portare calzature robuste è un must. Aiuteranno a mantenere i piedi protetti da terreni accidentati. Amazon ha un sacco di opzioni in tutte le fasce di prezzo.\nZanzare? In Alaska? Mentre la maggior parte delle persone non pensano di zanzare quando pensano della zona, sono un fatto della vita in estate. (Solo Google “Alaskan mosquito” se non ci credi.) Portare repellente per insetti non è solo un’idea intelligente. E ‘ essenziale. Può impedirti di essere mangiato dagli insetti quando sei in giro.\nAnche dopo un test del mondo reale in Messico, la borsa ha mantenuto tutti i nostri effetti personali asciutti.\nAnche in estate, l’area può essere fresca e umida. Ecco perché l’imballaggio di un sacchetto asciutto è essenziale. Queste borse sono progettate per mantenere l’acqua e l’umidità fuori, mantenendo il contenuto asciutto. In poche parole in ciò che si desidera mantenere al sicuro, arrotolarlo, ed è pronto a tutto. (Abbiamo recentemente testato tre sacchetti asciutti, e uno è stato il chiaro vincitore. Puoi leggere la nostra recensione qui.)\nZiplocs può essere un salvagente. Meglio di tutti, sono economici, non occupano spazio e hanno molti usi. Se stai imballando, le borse Ziploc possono aiutarti a organizzarti, specialmente se hai bottiglie di trucco o pillole. Durante il viaggio, possono mantenere le cose come un telefono asciutto in un pizzico. E di nuovo in cabina, possono aiutarti a tenere i vestiti sporchi separati da quelli puliti.\nNuoto in Alaska? Non e ‘ pazzesco. Navi da crociera avranno vasche idromassaggio che si può immergere in mentre si guarda la bellezza della zona galleggiante passato. E molte navi in questi giorni hanno anche piscine coperte o solarium dove si può fare un tuffo nel calore relativo, non importa il tempo fuori. In altre parole, solo perché sei diretto verso una zona fredda, non lasciare il costume da bagno a casa.\nNella stagione estiva, alcuni posti in Alaska non vedono mai il tramonto. Ecco perché è una buona idea portare un cappello a tesa larga. Anche a queste latitudini, il sole può essere brutale sulla pelle esposta. La buona notizia è che c’è una grande varietà disponibile su siti come Amazon per relativamente a buon mercato. Un piccolo investimento può salvarti dall’essere fritto.\nSoggiornare in una cabina interna? O sei il tipo di persona a cui piace il rumore bianco per dormire (è una buona idea su una nave occupata). In tal caso, suggeriamo di imballare un piccolo ventilatore per la cabina. Non devono occupare molto spazio e possono fornire una certa ventilazione nelle cabine soffocanti. Il rumore può anche soffocare il volume di persone che fanno rumore nei corridoi o nelle cabine adiacenti. Questo modello è solo circa Amazon 20 su Amazon\nUn piccolo consiglio: la nave di solito ha pillole per il mal di mare che i passeggeri devono prendere se l’acqua diventa ruvida. Tuttavia, ti suggeriamo di portare il tuo. Ognuno ha tolleranze diverse per quanto movimento li fa ammalare. Inoltre, non si vuole essere affidamento sulla nave da crociera avendo pillole mal di mare se si inizia a sentire nausea. Porta il tuo (le scatole sono 5 5) e prendine un po ‘ al primo segno di sintomi (o anche prima).\nUna cabina oscura e sconosciuta all’interno della nave what cosa potrebbe andare storto? Bene, se devi svegliarti nel bel mezzo della notte per usare il bagno, c’è una buona probabilità che i tuoi stinchi o le dita dei piedi paghino il prezzo mentre inciampi nel buio. Una luce notturna economica non occupa molto spazio e può valere il suo peso in oro.\nAltrove in questa lista citiamo l’importanza di un sacchetto asciutto. Una cosa che è anche utile è uno di questi sacchetti asciutti del telefono cellulare. Essi sono realizzati appositamente per il telefono. Basta cadere in, chiudere i fermagli e si dispone di un modo sicuro per mantenere il telefono asciutto pur essendo in grado di usarlo. Puoi leggere la nostra recensione completa di questa borsa del telefono qui.\nBisogna ricordare che il sole può colpire da due angolazioni. Certo, può venire dall’alto, ma il riflesso dell’acqua e della neve può essere altrettanto luminoso. Per coprire tutte le tue basi, assicurati di mettere in valigia un buon paio di occhiali da sole polarizzati. Questi taglieranno l’abbagliamento bloccando anche i raggi UV. I prezzi possono variare selvaggiamente, ma la coppia di cui sopra sono solo $12 su Amazon.\nDi notte, specialmente quando la nave naviga e c’è una brezza, può fare freddo sulla nave. È una buona idea portare un cappello caldo, preferibilmente uno che copra le orecchie. Potresti non averne bisogno tutto il tempo, ma sarai grato di averlo per quei momenti in cui fa troppo freddo per uscire con la testa scoperta. Questo è solo 1 10.\nMentre non hai bisogno di una grande sciarpa ingombrante per stare al caldo, è comunque una buona idea portare con sé un po ‘ di qualcosa per mantenere il collo e il petto caldi e coperti. Di notte, quando la nave è in corso può essere ventilato. Se sei fuori sul ponte senza una sciarpa, vorrai averne una. $13 su Amazon\nÈ così piccolo e semplice, ma facile da dimenticare. Con il vento e il sole, è facile avere le labbra screpolate sulla tua crociera. Portare con sé un po ‘ di balsamo per le labbra — e un paio di pezzi di ricambio — e portarli con voi in ogni momento.\nNo, non hai bisogno di guanti pronti per l’Artic. Tuttavia, alcuni guanti leggeri possono tornare utili durante la tua crociera. Giorni di pioggia fresca o notti ventilate sulla nave possono trasformare le mani in cubetti di ghiaccio. Un po ‘ di protezione tramite guanti come questi può mantenere la sensazione più calda pur essendo in grado di usare le mani.\nQuando si testa in Alaska, si confeziona molto di più di un paio di costumi da bagno e un cappello. E quando sei in giro, di solito c’è molto da portare con te. Ecco perché suggeriamo uno zaino pieghevole leggero. Disimballato, occupa a malapena qualsiasi stanza. Tuttavia, può svolgersi per contenere un sacco di cose dai cambi di vestiti alla protezione solare e altro ancora. Meglio di tutti, questo particolare sacco è solo Amazon 16 su Amazon.\nConosci quei pon 2 poncho antipioggia in plastica che vengono in un piccolo sacchetto? Essi sono un grande elemento per il confezionamento per la vostra crociera. Con il tempo che cambia costantemente a seconda di dove ti trovi, un sacchetto di plastica leggera può essere un salvagente se sei preso in una doccia. Inoltre, può essere una buona cosa per aiutare a mantenere attrezzature fotocamera o altri oggetti di valore asciutto in un pizzico.\nSe vuoi mantenere i piedi caldi, devi anche tenerli asciutti. I piedi bagnati vengono esposti all’aria fredda e rendono difficile sentirsi tostati. Un buon paio di calzini traspiranti può aiutare a tirare l’umidità dai tuoi piedi mentre fai escursioni, mantenendoti comodo durante l’escursione.\nLa maggior parte delle persone sa che hanno bisogno di mettere in valigia alcuni pantaloni e vestiti caldi quando si dirigono in Alaska, quindi per la maggior parte abbiamo focalizzato l’elenco sopra su quegli oggetti che non sono così noti.\nHai bisogno di alcune idee per gli elementi di base da portare pure? Utilizzare l’elenco seguente come punto di partenza:\nmanica Lunga shirt\nPantaloncini (per le calde giornate)\nFlip-Flop (per tutta la nave)\nigiene personale (Spazzolino, dentifricio, deodorante, ecc)\nAbbigliamento formale notte\ndocumenti di Viaggio (passaporto & imbarco docs)\nA volte l’imballaggio per una crociera non è solo su cosa portare, ma anche cosa non portare. Sulla nave ci sono una serie di regole su ciò che non puoi portare e ci sono anche un certo numero di cose che non ti servono perché la nave le fornisce già.\nSì, puoi portare un asciugacapelli se vuoi, ma non è necessario. Ogni cabina ha un asciugacapelli incorporato, simile a una camera d’albergo. Quindi, se siete il tipo che ha un asciugacapelli di fantasia che non si può vivere senza, allora si può portare… ma la maggior parte delle persone sarà perfettamente bene lasciando a casa.\nNaturalmente, la vostra cabina avrà asciugamani in camera, ma molte persone si chiedono di asciugamani da spiaggia più grandi per appendere fuori in piscina o vasca idromassaggio sulla loro crociera. Siamo felici di dire che questi sono forniti anche sulla nave da crociera, quindi non c’è bisogno di portarli da casa. Meglio di tutti, si è liberi di prendere questi asciugamani fuori dalla nave con voi sulla riva (fino a quando li portate indietro).\nSì, puoi portare vino o champagne in piccole quantità sulla tua crociera in Alaska, ma nient’altro alcolico è permesso a bordo. Ciò significa lasciare il liquore e la birra a casa; dovrai acquistarlo sulla nave se vuoi un drink. È possibile acquistare bottiglie in porto, ma si terrà fino alla fine della crociera e restituito la sera prima di arrivare a casa.\nOggetti che potrebbero accendere un fuoco\nSappiamo che molte persone amano la propria caffettiera da casa o vogliono portare un ferro da stiro per appianare le rughe o come portare una candela o un incenso per rendere piacevole l’odore della stanza. Come regola generale, se si riscalda o ha una fiamma allora non si può portare. Ci sono alcune eccezioni come piastre per capelli, arricciacapelli e accendini.\nDevo imballare un costume da bagno?\nSi, ti consigliamo di portare un costume da bagno durante la nostra crociera. Ma nuotare in Alaska? Ricordate che gran parte del vostro tempo è in realtà sta per essere speso sulla nave da crociera. Mentre ci sono piscine, ci sono anche vasche idromassaggio. Quindi, portare il costume da bagno e si può fare un tuffo nella vasca idromassaggio o anche lay out se il tempo è più caldo e soleggiato. La cosa buona è che i costumi da bagno non prendono molto spazio nei bagagli, quindi anche se non lo usi, non è un grosso problema.\nPosso portare una piastra per capelli o un ferro arricciacapelli?\nNonostante il divieto di articoli che si riscaldano, articoli come piastre per capelli e ferri arricciacapelli sono ammessi sulla nave. Detto questo, è una buona idea essere molto attenti a usarli e non lasciarli mai collegati.\nUna delle cose grandiose della crociera è che le regole su quanti bagagli puoi portare sono rilassate. Non ci sono tasse per le vostre borse come si potrebbe trovare su una compagnia aerea e non ci sono limiti reali su quante borse si può portare.\nDetto questo, suggeriamo di mantenere le cose ragionevoli. Ricordate, tutto ciò che pack è necessario per ottenere da casa al porto di crociera. È meglio imballare un po ‘ più leggero e avere un tempo più facile consegnare tutte le tue borse.


Personal storytelling e content marketing: #narrarsionline\nIl personal storytelling è quello che raccontiamo di noi online, costruendo una strategia efficace e nomade tra blog e social media.\nAl di là delle piattaforme che mutano e si evolvono, la chiave per una strategia efficace è capire contesto, obiettivi, persone e usare contenuti opportuni.\nPerché vuoi raccontare di te online? Quali sono i tuoi obiettivi professionali? Come vuoi che si sentano le persone che ti leggono? In che modo la tua storia può diventare il motivo per cui verrai scelto come professionista o i tuoi prodotti entreranno nel cuore delle persone?\nNarrarsioline: fare personal storytelling tra blog e social media\nBlog personale: progettarlo\nBlog personale: laboratorio di scrittura e wordpress [in collaborazione]\nvideo storytelling: usa il tuo telefono per raccontare una storia [in collaborazione]\nnarrarsi online: personal storytelling con blog e social media\nvideo storytelling in cammino: impara a usare il tuo telefono per raccontare storie [in collaborazione]\nContattami per una consulenza su misura: storytelling, social media, linkedin, fare marketing digitale con i tuoi contenuti, progettazione del tuo blog, trova la storia che puoi raccontare online. La consulenza può avvenire di persona o via skype.\nIn Narrarsi online: come fare personal storytelling vengono presentati casi reali e un’analisi dettagliata sul perché e come è utile narrarsi online, con un focus su alcuni tra i principali strumenti (blog, Facebook, Twitter) e con alcune proposte operative e tools per pianificare e programmare una strategia di comunicazione digitale per diventare dei “narratori nomadi” in grado di muoversi agilmente su qualunque mezzo.\nL’ebook si rivolge a tutti quei professionisti che hanno voglia di rimettersi in gioco, che devono iniziare a pianificare la propria strategia di storytelling digitale o che intuiscono le potenzialità dei social media e degli strumenti di narrazione online ma non sanno da dove iniziare. [Compra su Amazon]\nVuoi una consulenza o saperne di più?


Alla scoperta di...Simon Stefanec, centrocampista bomber della Primavera - Calcio Hellas\nAlla scoperta di…Simon Stefanec, centrocampista bomber della Primavera\nFebbraio 21, 2018 - 14:00\nSimon Stefanec è un ragazzo classe ’98. Non altissimo, 178 cm, è longilineo e magro, il che gli permette di essere parecchio rapido. Simon, nazionalità slovacca, è nelle giovanili dell’Hellas Verona dal 2016, quando è stato prelevato dalle giovanili dello Slovan Bratislava, squadra slovacca.\nL’anno scorso, nella prima stagione in maglia gialloblù in Primavera, Stefanec si è imposto immediatamente: 14 reti e 7 assist in 24 partite, numeri impressionanti per un centrocampista che, come ci raccontano le statistiche, ha tra i piedi molto talento.\nQuest’anno, sempre sotto la guida di Porta, Simon ha siglato tre reti in 19 partite. Fino ad ora, anche quattro presenze nella nazionale della Slovacchia U-19, corredate da due reti, niente male.\nIl Verona si è reso conto già dopo la prima stagione di avere per le mani un talento: già a metà della scorsa stagione, il cartellino è stato totalmente riscattato dallo Slovan, accaparrandosi le prestazioni di Stefanec. Piedi buoni, grande dribbling e abilissimo nel pressing, oltre ad avere un gran fiuto del gol: il talento è ben presto servito.\n“Pikatchu“, così lo chiamano al Verona per il colore dei suoi capelli, ha conquistato da tempo l‘ambiente delle Giovanili, e presto sarà pronto e maturo a sufficienza per mettersi in mostra anche in prima squadra.\nTagfeaturedGiovanili Hellas Veronasimon stefanec\nBravo. Kom tuota posdono gioca in 1 squadra


Muore a 48 anni il presidente della Cattiva Compagnia Teatro, Giovanni Fedeli - Luccaindiretta\nDa libero professionista al palcoscenico era l'anima del festival "Che cosa sono le nuvole?". Mercoledì i funerali\ndi Redazione - 25 Ottobre 2021 - 18:03\nDal 2015 era direttore artistico del Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole? manifestazione che, grazie al suo importante contributo, è andata sempre crescendo fino a comprendere, nell’ultima edizione, in due mesi di programmazione e 25 eventi, in 7 location diverse, in collaborazione con la Provincia di Lucca, con i Comuni di Lucca, Capannori, Montecarlo, Castelnuovo di Garfagnana e con importanti realtà come il Teatro del Giglio e la Fita provinciale.\nFra i diversi riconoscimenti conquistati in questi anni, nel 2019, lo spettacolo portato in scena da la Cattiva Compagnia Il berretto a sonagli ha vinto il festival al concorso nazionale Teatrika.\nGiovanni Fedeli, strappato ai suoi cari da una malattia, lascia la moglie Ramona e una bimba piccola.\nImmediato il cordoglio dell’assessore alla cultura, Stefano Ragghianti: “La notizia della scomparsa di Giovanni Fedeli – dice – è molto triste. Lo ricordo un po’ stanco ma sempre entusiasta del suo lavoro, della città, del suo teatro, delle famiglie e dei ragazzi. Ora è il momento del cordoglio del silenzio della vicinanza alla sua compagna e famiglia al suo gruppo. Però è chiaro che il suo lavoro non può finire qui. Non finirà qui”.\nLe esequie si terranno mercoledì (27 ottobre) alle 15 alla chiesa parrocchiale di Sant’Anna. Da domani (26 ottobre) dopo le 12 la salma sarà esposta all’obitorio.


Monica, nasce a Mantova nell’inverno del 1983. Sagittario di segno e d’ascendente, da sempre cerca un accordo tra la sua parte materiale e la sua parte spirituale. In occasionali sprazzi di lucidità, si chiede cosa diavolo tutto questo voglia dire, ma soprassiede, indispettita dalle domande senza risposta, e da coloro che le inventano per non lavorare.\nDopo un’infanzia spensierata e vissuta in grande libertà studia a Parma e poi Milano. Odia la metropoli nei primi 6 mesi di soggiorno, rendendo un inferno la vita di ogni residente tra corso Buenos Aires e Porta Ticinese. Poi, come tutti i milanesi d’adozione, singhiozza disperata per settimane quando, dopo 5 anni, è ora di tornare all’ovile.\nNutre una visione provvidenziale della vita, che interpreta come un lungo percorso di avvicinamento ad un evento fatale, che crede di avere individuato nell’apertura del Fuzzy. O nell’arrivo di Pablo, il cane-bambino che la segue come lui è inseguito dalle zecche. E’ indecisa, si dice che scioglierà le riserve solo dopo la festa di inaugurazione.


Otello di Martone al San Carlo: la prima è sold out – Mercurio – Il "dio" delle news\nOtello di Martone al San Carlo: la prima è sold out\nPresente all’inaugurazione della stagione lirica anche Sergio Mattarella\nIl Teatro San Carlo di Napoli ha inaugurato la sua stagione lirica. Come da tradizione, alla prima era presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato nel palco reale dal presidente della Camera Roberto Fico. In scena l’Otello di Giuseppe Verdi su libretto di Arrigo Boito. La tragedia, che si ispira al testo shakespeariano, grazie a un riadattamento del regista Mario Martone si sposta dall’Isola di Cipro al Medio Oriente, dal 1600 ai tempi odierni.\nLa serata, che ha registrato il tutto esaurito, ha visto anche la presenza di altre autorità come il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il presidente della Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.\nProtagonisti in scena il divo e tenore tedesco Jonas Kaufmann (che per altre repliche sarà sostituito da Yusif Eyvazov) e Maria Agresta, assieme al direttore di orchestra Michele Mariotti.\nFOTO: ANSA/QUIRINALE PALACE PRESS OFFICE/FRANCESCO AMMENDOLA\nMarianna Mancini 22 Novembre 2021 22 Novembre 2021 giuseppe verdi, lirica, mario martone, mattarella, Napoli, otello, teatro san carlo\nPrecedente Articolo precedente: Auto: un italiano su tre non usa la cintura, metà dei bambini è senza seggiolino\nSuccessivo Articolo successivo: Liberati due missionari rapiti ad Haiti


Xiaomi mette in vendita un hard disk PSSD da 1TB che si protegge con l’impronta digitale | GamingPark.it 🎮\nHome Notizie Tech Xiaomi mette in vendita un hard disk PSSD da 1TB che si...\nXiaomi mette in vendita un hard disk PSSD da 1TB che si protegge con l’impronta digitale\nAttraverso Youpin, la sua piattaforma di crowdfunding, Xiaomi ha messo in vendita un hard disk PSSD da 1TB dotato di un lettore di impronte digitali per proteggere i tuoi file attraverso un sistema di sicurezza biometrico.\nXiaomi vende innumerevoli prodotti attraverso Youpin, la sua piattaforma di crowfunding che opera in Cina. Il gigante della tecnologia vende tutti i tipi di dispositivi su questo portale, e molti di loro finiscono per essere alla nostra portata in AliExpress e altri negozi online.\nUno degli ultimi prodotti che è sbarcato su Youpin è un hard disk esterno portatile che, come descritto XiaomiAddicts, si distingue non solo per offrire alte velocità di lettura e scrittura, ma per il suo sistema di sicurezza per i file: è dotato di un sensore che ci permette di proteggere il contenuto con l’impronta digitale.\nIl disco rigido che Xiaomi ha iniziato a commercializzare sulla sua piattaforma di crowdfunding ha il sigillo OneModern ed è un drive 3D NAND PSSD disponibile in due configurazioni di archiviazione: 500 GB e 1 TB.\nQuesto disco rigido SSD portatile si distingue come un’unità compatta e leggera, misurando 102,4 x 30,4 x 9,4 mm e pesando solo 35 grammi. Pertanto, può essere trasportato da un luogo all’altro con totale comodità.\nSi collega ai dispositivi tramite un cavo USB Type-C, offrendo una velocità di lettura fino a 540 MB/s e una velocità di scrittura fino a 500 MB/s. È compatibile con i computer Windows e macOS, con i cellulari e i tablet iOS e Android e con altri dispositivi.\nIl suo sistema di sicurezza biometrico è una delle caratteristiche più notevoli di questo flash drive esterno OneModern. L’unità è dotata di un lettore di impronte digitali ad alta precisione che supporta la crittografia AES256, quindi il disco rigido darà accesso ai file solo se si mette il polpastrello sul sensore, se lo si desidera.\nXiaomi vende questo disco rigido PSSD ad un prezzo di 529 yuan (68 euro al cambio attuale) nel caso della versione da 500 GB, e 899 yuan (115 euro) per lo stoccaggio da 1 TB . Per ora è disponibile solo su Youpin, anche se è probabile che presto faccia il salto su AliExpress.\nArticolo precedenteIl video ci dà idee per la decorazione esterna della nostra casa in Animal Crossing: New Horizons\nProssimo articoloGoogle, Amazon e Apple uniscono le forze per creare Matter, un nuovo standard gratuito e aperto per i dispositivi di automazione domestica


Corso "Valutatore radiazioni ottiche" 1-8-15-20 aprile 2021 - Aidii - Prevenzione occupazionale e ambientale\nHome / Attività in programma / Corso “Valutatore radiazioni ottiche”\nLa Sezione AIDII TER organizza il corso “Valutatore Radiazioni Ottiche” della durato di 16 ore suddivise in 4 sessioni nei giorni 1 – 8 – 15 – 20 aprile 2021.\n26/02/2021: I posti disponibili sono esauriti. Inviando una mail alla segreteria AIDII (aidii@aidii.it) sarete ricontattati in caso di nuova disponibilità di posti.\nIl corso, di livello base, si pone l’obiettivo di formare operatori in grado di valutare il rischio ROA ed individuare le appropriate misure di tutela da mettere in atto sul luogo di lavoro, utilizzando in maniera appropriata i dati messi a disposizione dai fabbricanti delle attrezzature ovvero disponibili in banche dati accreditate, ove non sia richiesta l’effettuazione di misurazioni strumentali complesse.\nCREDITI RSPP: In corso di accreditamento come aggiornamento professionale per RSPP/ASPP ai sensi del D.Lgs.81/08 e smi per tutti i settori ATECO. IMPORTANTE: selezionare nella scheda di iscrizione “Richiesta aggiornamento RSPP” per consentire alla segreteria la raccolta dei documenti necessari al rilascio dei crediti.\nL’iscrizione deve essere effettuata on-line in questa pagina al link sotto riportato. La segreteria invierà successivamente la conferma dell’accettazione dell’iscrizione ed avrà cura di fornire tutte le informazioni amministrative e tecniche necessarie per la partecipazione all’evento. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La quota di iscrizione dovrà essere versata prima dell’inizio del corso e dopo aver ricevuto conferma da parte della segreteria organizzativa.\nSoci AIDII: € 222 non soggetto ad IVA e comprensivo di marca da bollo\nNon Soci AIDII: € 270 + IVA\nProgramma del corso Istruzioni per partecipare\nPrevious 37° Congresso Nazionale di Igiene Industriale e Ambientale – on line 22-25 giugno 2021\nNext Calendario eventi 2021\n22-23 aprile 2021\nCorso: Le ricadute negli ambienti di lavoro delle nuove direttive europee sugli agenti chimici e cancerogeni”


Coito interrotto nei giorni non fertili - 10.03.2021 | MEDICITALIA.it\nBuongiorno, chiedo un consulto riguardo un rapporto non protetto avuto il 4 marzo.\nEro al mio 22esimo giorno di ciclo.\nIl mio ciclo è regolare, di 28/29 giorni, per cui ero fuori dal mio periodo fertile (riconosco il muco cervicale durante l'ovulazione, e questa era avvenuta almeno una settimana prima).\nAspetto le mestruazioni per domani.\nIl mio ragazzo è venuto fuori, eiaculando almeno 30 secondi dopo l'estrazione del pene dalla vagina, avendo dovuto masturbarsi per eiaculare.\nLa mia preoccupazione è legata al fatto che, tra un rapporto e l'altro, fosse passata un'ora, e il mio ragazzo si è "pulito" solo mediante minzione.\nE' possibile che sia rimasta incinta, anche se ero fuori dal periodo fertile?\ncredo lei possa stare assolutamente tranquilla\nma in futuro modalità contraccettive più efficaci !!!!!!\nBuonasera dottore, grazie della risposta. Questa mattina avrei dovuto avere le mestruazioni (giorno 29 del ciclo) ma ancora niente. In preda all’ansia ho eseguito un test di gravidanza precoce, di quelli che possono essere fatti fino a 6 giorni prima delle presunte mestruazioni, ed è risultato negativo. Il risultato è attendibile? Il ritardo potrebbe essere dovuto all’eccessiva ansia?\nMi scusi dottore: il mio ciclo è in ritardo di 2 giorni... nonostante il test eseguito ieri fosse negativo... rischio una gravidanza??\nBuongiorno dottore, le scrivo per ottenere un ulteriore chiarimento.\nOggi sarei al mio terzo giorno di ritardo, ciclo regolare di 30 giorni, oggi sono al 33esimo. È possibile che il test di gravidanza eseguito il giorno 11 marzo sia inaffidabile? Era passata solo una settimana dal rapporto a rischio ...\nCredo che il mio ritardo sia dovuto all’ansia, poiché venerdì sera avvertivo i soliti dolori premestruali e invece nulla...\nAd oggi sono preoccupata. Se il mio fidanzato ha eiaculato fuori e fatto pipì tra un rapporto e l’altro, le possibilità di una gravidanza sono alte? Inoltre, è possibile che la mia ovulazione (prevista nella settimana tra il 22 e il 28 febbraio) sia ritardata?\nQuesto consulto ha ricevuto 5 risposte e 769 visite dal 10/03/2021.\nDopo la polluzione notturna\nBuongiorno, esito di una rm multiparimetrica prostatica\nCoito interrotto a 42 anni\nConseguenze del coito interrotto\nRitardo e coito interrotto


LAMBORGHINI URUS, IL SUV PIU’ POTENTE - Auto&Design\nLAMBORGHINI URUS, IL SUV PIU’ POTENTE\nHome/NEWS/LAMBORGHINI URUS, IL SUV PIU’ POTENTE\nLamborghini ha presentato la Urus, il suo terzo modello in gamma. La Lamborghini Urus è un Suv che va ad inserirsi in quella nicchia di automobili di lusso dotate di grande potenza, design sofisticato e importanti doti dinamiche. La vettura è subito riconoscibile come una vera Lamborghini e prende ispirazione dalla LM002, prima Suv della casa di Sant’Agata Bolognese, ma anche dalle super sportive che hanno fatto la storia del marchio.\nIl frontale della Urus identifica chiaramente la posizione anteriore del propulsore sotto un cofano con cupola la cui sagoma, pur essendo ispirata alla Miura e alla Aventador, è accentuata dalle linee diagonali utilizzate per la prima volta sulla Countach e che sono poi diventate una caratteristica dinamica di Lamborghini. Con un audace frontale basso, sottolineato dal solido parafango anteriore, la Urus è il Suv più potente attualmente disponibile.\nIl frontale tagliente è enfatizzato dal massiccio parafango anteriore che non mente sulla natura di questa Lamborghini: Urus è infatti il Suv di serie più potente disponibile sul mercato. Il design e le finiture degli interni richiamano gli esterni in termini di sportività, colori e individualità. L’Urus incarna il principio secondo cui il design, la potenza e le capacità dinamiche di un’auto dovrebbero far sentire ogni guidatore un vero pilota.\nLa posizione di guida e dei passeggeri è bassa ma confortevole, da vera sportiva, e ogni comando è a portata di mano. Il design a Y del cruscotto è orientato attorno al guidatore e si ispira alla LM002 e alle attuali super sportive del marchio. La Urus monta all’anteriore un propulsore a benzina 4.0 V8 bi-turbo con 650 CV in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3.6 secondi e di raggiungere la velocità massima di 305 km/h.\nBy A&D|2017-12-05T00:09:35+01:004 Dicembre 2017|NEWS|


La rete di laboratori in possesso dell’accreditamento WADA e accreditati in accordo con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, relativamente alle prove elencate nello scopo dell’accreditamento, comprende attualmente 35 centri, abilitati all’analisi dei campioni biologici (urina e/o sangue) prelevati in occasione di controlli antidoping ufficiali ad atleti tesserati per federazioni sportive nazionali e/o internazionali. Le nazioni che possono vantare almeno un laboratorio antidoping accreditato sono 32: Australia (Sydney), Austria (Seibersdorf), Belgio (Ghent), Brasile (Rio de Janeiro), Canada (Montreal), Cina (Pechino), Colombia (Bogota), Cuba (Havana), Repubblica Ceca (Praga), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi), Germania (Colonia e Kreischa), Gran Bretagna (Londra), Grecia (Atene), India (Nuova Delhi), Italia (Roma), Giappone (Tokyo), Kazakhistan (Almaty), Corea (Seoul), Norvegia (Oslo), Portogallo (Lisbona), Malaysia (Penang), Polonia (Varsavia), Sudafrica (Bloemfontein), Romania (Bucarest), Russia (Mosca), Spagna (Barcellona e Madrid), Svezia (Stoccolma), Svizzera (Losanna), Thailandia (Bangkok), Tunisia (Tunisi), Turchia (Ankara), Stati Uniti (Los Angeles e Salt Lake City). Questi centri evadono annualmente un carico analitico complessivo di circa 250.000 campioni, con tempi di risposta che variano da un massimo di 10 giorni lavorativi a un minimo di 24 ore dal momento della ricezione dei campioni in occasione di eventi sportivi particolari (Giochi Olimpici estivi e invernali, Campionati Mondiali, grandi corse ciclistiche a tappe, ecc.).\nIl Laboratorio Antidoping della FMSI di Roma, con sede presso il complesso sportivo “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa, è attualmente in grado di garantire l’evasione del totale del carico analitico complessivo “prodotto” in Italia, con una capacità analitica complessiva annua di circa 15.000 campioni biologici.\nAttualmente il laboratorio effettua analisi anti-doping, ricercando mediamente su ogni singolo campione circa 300 composti (farmaci doping e/o loro metaboliti e/o marker diagnostici di abuso), elencati nella lista compilata e rinnovata periodicamente dalla WADA.\nSu ciascun campione vengono effettuate preliminarmente analisi di screening, onde valutare la presenza o assenza di una o più sostanze appartenenti alla stessa classe: ne consegue che l’obiettivo delle analisi di screening è quello di escludere da ogni ulteriore indagine quei campioni nei quali sia dimostrata l’assenza di farmaci doping e/o loro metaboliti.\nNel caso in cui, al contrario, le analisi di screening diano esito positivo o sospetto, si procede ad analisi di conferma mirate a identificare univocamente le sostanze evidenziate in sede di screening e, nel caso sia prevista una soglia di positività, la relativa concentrazione. Tale criterio è adottato per tutte le sostanze che il Laboratorio Antidoping ricerca.