Come collegare correttamente una batteria di riscaldamento in casa e appartamento - Riscaldatori d'acqua 2021\nLa scelta del tipo di connessione dei radiatori inizia con la determinazione del tipo di cablaggio: un tubo o due tubi.\nScelta del tipo di sistema di riscaldamento\nL'impianto di riscaldamento per condomini è come questo. Il montante sulla destra non prevede lo spegnimento dei radiatori senza arrestare il sistema. Sulla sinistra, ci sono i ponticelli, se si mettono anche le gru, il radiatore può essere regolato e spento e spento\nI sistemi monotubo sono popolari a causa dell'installazione più semplice e di un numero inferiore di tubi necessari per la sua implementazione. Ma hanno degli svantaggi:\nin una forma "pura", tale sistema non offre l'opportunità di regolare la temperatura del radiatore;\nNon è possibile spegnere i radiatori senza arrestare il sistema;\nil collegamento dei radiatori è sequenziale, cioè il primo dall'ingresso riceve l'acqua calda, per ogni successivo - tutto il più freddo.\nCon diverse temperature del liquido di raffreddamento è impossibile combattere - la funzione di connessione, ma è possibile organizzare la regolazione e la disconnessione. A tale scopo, tra i tubi e i tubi di ritorno viene installato un ponticello di ritorno (bypass). Ma solo il saltatore del problema non risolve: per la possibilità di disconnessione è necessario posizionare le valvole a sfera sui tubi di ingresso e di uscita. Hanno solo due posizioni di lavoro: aperto e chiuso, ma interrompono il raffreddamento in modo affidabile. Se c'è un bypass, si taglia il dissipatore di calore dalla rete, ma il liquido di raffreddamento non si sovrappone, ma corre lungo il ponticello. Quindi, si scopre che è possibile rimuovere il radiatore in qualsiasi momento.\nPer regolare la temperatura all'ingresso dopo che la valvola a sfera ha messo i termostati. Possono essere manuali e automatici. Il loro compito è di mantenere la temperatura desiderata nella stanza. Ma la loro installazione riduce in modo decente il trasferimento di calore del radiatore, che quando si sceglie la potenza è necessario tenerne conto e assumere uno stock di circa il 15-20%.\nI sistemi a due tubi sono più difficili da installare, ma il loro vantaggio è la fornitura di un refrigerante della stessa temperatura a tutti gli apparecchi di riscaldamento nel circuito. Ma con l'intensità del flusso, la situazione è diversa: il contorno più vicino è il flusso più intenso, il che significa che riscalda molto di più. Per evitare ciò, all'ingresso posizionare le valvole di controllo (sostituibili con termostati).\nNei sistemi a due tubi è anche possibile collegare il radiatore in modo che possa essere rimosso o scollegato in qualsiasi momento. E anche per questo sono necessarie due valvole a sfera sulla linea di alimentazione e di scarico. Se la valvola di regolazione può chiudere in modo affidabile il flusso, non è possibile inserire il rubinetto sull'ingresso. Ma gli esperti consigliano di scollegare le valvole put - la valvola a sfera.\nIn un sistema a due tubi, le valvole a sfera vengono inserite e reinserite\nDiagrammi e modi di collegamento dei radiatori\nEsistono due tipi di connessioni del radiatore: laterale e inferiore.\nIl design standard della maggior parte dei radiatori è una connessione laterale: ci sono due fori di collegamento a destra e a sinistra. Due di loro sono impegnati a collegarsi alla conduttura, uno è avvitato in quello (in alto, di fronte alla tubazione di alimentazione), e il quarto rimane libero ed è chiuso con una spina.\nSchema di assemblaggio e collegamento di un radiatore con un collegamento laterale (qui abbiamo usato tubi di metallo-plastica, ma il principio per gli altri tubi rimarrà lo stesso, solo i raccordi andranno o cambieranno)\nRadiatori con una connessione inferiore, di regola, fare ordine. Con questo tipo di connessione, due ugelli si trovano l'uno dall'altro a una piccola distanza (50-80 mm). Si trovano sotto. Ci sono tre opzioni per il posizionamento: destra, sinistra o al centro del riscaldatore. All'ordine è richiesto di specificare, in quale luogo dovrebbero stabilirsi. C'è una caratteristica di tali modelli: sono necessariamente dotati di un termostato.\nLa connessione inferiore è popolare con i cavi di riscaldamento nascosti quando i tubi sono murati o pavimentati. Una volta connesso agli ugelli, viene collegato un nodo speciale, che viene anche chiamato "multi-pixel" (visibile nella foto).\nConnessione inferiore in un sistema a due tubi\nDal tubo di derivazione di ingresso al termoregolatore è presente un tubo interno. Su di esso, il refrigerante sale, va al termostato e da lì si disperde attraverso i collettori del riscaldatore. Pertanto, quando ci si connette, è importante non confondere l'input del feed e la pipeline di ritorno: non solo funzionerà in modo che nulla possa anche danneggiare il nodo di input. Dove è necessario collegare il deposito è indicato nel passaporto, che deve essere in ogni pacchetto (con il timbro dell'organizzazione di vendita per preservare le garanzie).\nCon una tubazione correttamente eseguita, la connessione inferiore del radiatore è praticamente invisibile. Anche se per il riscaldamento nascosto oggi c'è un'altra soluzione: un caldo plinto.\nSchemi della connessione laterale dei radiatori\nIn generale, ci sono sei schemi, ma i più comuni sono tre: hanno una maggiore efficienza. Negli edifici a più piani con un flusso verticale di refrigerante, quasi sempre le batterie sono collegate sul lato. Questo tipo di connessione è chiamato "connessione laterale a una via". Funziona efficacemente con dispositivi di riscaldamento di piccole dimensioni: fino a 8-10 sezioni o 1,0-1,2 metri (per radiatori a pannello). Con questo metodo, la potenza termica sarà vicina a quella del passaporto - le perdite possono essere del 5-7%.\nCon il cablaggio orizzontale, la connessione a sella inferiore è più diffusa: questo è quando le tubazioni sono collegate ai collettori inferiori (fori di collegamento). Qui, in termini di efficienza, l'immagine è quasi la stessa: i radiatori si riscaldano normalmente, la perdita di calore scende del 5-7%.\nPer grandi dimensioni di radiatori, si consiglia una connessione diagonale: alimentazione dall'alto su un lato, flusso di ritorno dal basso, dall'altro lato. Questo è lo schema più efficace che i produttori usano per testare le attrezzature nelle fabbriche. E nei passaporti è lei.\nI fori di collegamento laterali (detti anche ingressi, diramazioni e collettori) possono avere diametri diversi. I più comuni sono:\nG1 "- un pollice (2,54 cm);\nG3 / 4 "- tre quarti di pollice (1,91 cm);\nG1 / 2 "è un mezzo pollice (1,27 cm).\nQuesto è importante sapere quando si sceglie una valvola di intercettazione e controllo: è necessario sapere se sarà possibile collegare il dispositivo direttamente al radiatore o richiedere adattatori.\nQuando si collegano radiatori sezionali di qualsiasi tipo senza adattatori (futorok), non è possibile farlo: qui in un raccoglitore l'intaglio è lasciato, e in altri - a destra. Pertanto, per i radiatori sezionali con collegamento laterale vengono prodotti kit di montaggio speciali. Sono per diversi diametri di collettori e tubi di alimentazione. La loro configurazione è diversa, ma più spesso ci sono sette elementi: quattro futurki-perhodnik, una gru "Maevskogo" (presa d'aria) con una chiave e un cappuccio (su un collettore inutilizzato).\nNella connessione inferiore, tutto ciò che serve è un nodo di connessione del radiatore, che è anche chiamato "multiflex". Al suo interno ci sono due valvole a sfera di intercettazione, che servono a tagliare il liquido di raffreddamento. Se necessario, basta girare le valvole in miniatura e il radiatore si spegne: può essere rimosso.\ndritto - i tubi sono disegnati dal basso;\nangolo - i tubi escono dal muro.\nQuando lo si sceglie, è importante conoscere la distanza tra i centri degli ugelli (la distanza interassiale). Questo valore è indicato nei dati tecnici e solitamente è di 80 o 50 mm.\nAl nodo della connessione inferiore del radiatore è presente un set di adattatori per qualsiasi tipo di tubo. Per ulteriori informazioni su questi accessori, vedere il video.\nIndipendentemente dal tipo di sistema, lo schema di connessione selezionato, è opportuno installare valvole a sfera all'ingresso e all'uscita del radiatore. Ciò migliorerà notevolmente la sicurezza del sistema nel senso che se il dissipatore di calore è danneggiato, sarà facile spegnerlo. Per questo sarà necessario solo girare la girante delle gru.\nUn sistema monotubo richiede anche l'installazione di un bypass. Questo è l'unico modo quando il radiatore è spento, il sistema continuerà a funzionare, altrimenti, se disabiliti il radiatore, lo blocchi completamente. Quindi la corretta connessione (reggiatura) dei radiatori negli appartamenti con disposizione monotubo è con bypass e valvole a sfera.\nIn un sistema monotubo verticale, posizionando due valvole a sfera e bypass, è possibile scollegare il radiatore in qualsiasi momento\nI sistemi a due tubi richiedono valvole a sfera e un regolatore di ingresso. Solo in questo modo il sistema può essere bilanciato.\nPer ottenere la potenza richiesta dal radiatore, sarà necessaria la sua posizione corretta sotto la finestra: dal pavimento dovrebbe esserci una distanza di circa 8-12 cm, dal davanzale di 6-10 cm, la parete posteriore del radiatore dovrebbe essere di almeno 3-5 cm. il flusso si muoverà normalmente lungo il riscaldatore e il calore si diffonderà nella stanza.\nLa corretta connessione dei radiatori con le proprie mani non è un compito facile, ma tenendo conto di tutte le sfumature, questo può essere fatto senza una preparazione speciale.\nIl modo migliore per collegare il radiatore: connessione superiore, inferiore, laterale e diagonale\nIn questo articolo vogliamo condividere con voi informazioni utili su come connettere i radiatori. Abbiamo un radiatore tubolare lungo 2 metri, con una dimensione non standard e una connessione non standard:\nA prima vista potrebbe sembrare che il radiatore fosse collegato in modo errato - con la connessione superiore. In teoria, tale radiatore non dovrebbe funzionare. Tutto il refrigerante che entra nel radiatore passerà attraverso la parte superiore del radiatore e tornerà al sistema, con la parte principale del radiatore che rimane fredda.\nTuttavia, il radiatore è collegato correttamente e anche completamente riscaldato.\nOpzioni per il collegamento del radiatore: lato, fondo, diagonale\nPrima di raccontare come questo radiatore è disposto all'interno e perché possa essere collegato dall'alto, descriveremo brevemente quali sono le altre connessioni e in quale connessione i radiatori funzionano in modo più efficiente. Quindi, iniziamo con i radiatori convenzionali. Considerare i radiatori più comuni: alluminio e bimetallico.\nDiamo un'occhiata all'interno del radiatore e vediamo come è disposto all'interno. Nella maggior parte dei casi i radiatori sezionali sono costituiti da collettori orizzontali superiori e inferiori e da un canale verticale che li collega.\nDiamo un'occhiata alla prima variante della connessione: la connessione laterale del radiatore.\nCon questo collegamento, il refrigerante entra nella parte superiore del radiatore, quindi scende lungo il canale verticale e attraverso il collettore inferiore orizzontale va allo stesso lato dove era collegato il radiatore.\nPertanto, il liquido di raffreddamento deve riscaldare tutte le sezioni del radiatore. Ma qualsiasi refrigerante si muove lungo il percorso con la minima resistenza. In questo caso, la parte principale del refrigerante passerà attraverso le prime sezioni, e più sezioni ci sono, peggiore sarà il riscaldamento delle ultime sezioni, che, ovviamente, influenzeranno il trasferimento di calore complessivo del radiatore.\nLa seconda opzione è che la connessione è anche laterale, solo in questo caso il refrigerante entra nel radiatore dal basso, passa attraverso la sezione orizzontale inferiore del collettore, sale verso l'alto e attraverso il collettore superiore torna al sistema.\nCon una tale quantità di refrigerante, la storia si ripete - le prime sezioni sono riscaldate bene, le seconde sono un po 'peggio.\nQuindi, considerare la connessione inferiore del radiatore. In questo caso, il liquido di raffreddamento viene alimentato sul fondo del radiatore. Secondo la legge della fisica, il refrigerante caldo è più leggero di quello freddo, quindi sale verso l'alto, spostando il refrigerante più freddo, quindi il refrigerante freddo scende nel collettore inferiore del radiatore.\nLa circolazione avviene all'interno del radiatore stesso. Sarà, naturalmente, caldo, ma le perdite saranno considerevoli. Le perdite saranno dal 10 al 20%, a seconda del modello del radiatore.\nLa prossima opzione di connessione è diagonale. Con questo collegamento, il refrigerante viene alimentato nella parte superiore del radiatore, quindi scende lungo i canali verticali fino al collettore inferiore del radiatore e si spegne nella direzione opposta.\nDi conseguenza, tutte le sezioni del radiatore si scaldano completamente e scaldano altrettanto bene.\nEcco un buon esempio. Sulla foto in alto della connessione laterale del radiatore, e sulla foto in basso lo stesso radiatore era collegato già in diagonale ed è chiaramente visibile che il radiatore ha iniziato a scaldare molto meglio.\nRiassumendo, possiamo dire che con una connessione diagonale, i radiatori si riscaldano in modo più efficiente.\nRadiatore tubolare con attacco superiore, inferiore e diagonale\nTorniamo al radiatore tubolare con la connessione superiore. Diamo un'occhiata all'interno del radiatore e vediamo in una sezione. All'interno, non è particolarmente diverso dai radiatori sezionali in alluminio o bimetallici. Ha anche collettori orizzontali superiori e inferiori e tubi verticali che collegano queste parti del radiatore.\nCon il collegamento superiore di un tale radiatore, nulla impone al liquido di raffreddamento di scendere lungo l'intero radiatore. Passerà attraverso la parte superiore e si allontanerà dal lato opposto del radiatore, con la maggior parte del radiatore che rimane fredda.\nCi sono differenze nel design del radiatore. Se si guarda il catalogo, è possibile vedere che il radiatore inizialmente viene fornito con una connessione superiore.\nIn realtà, non c'è nulla di speciale in questo. Nella parte superiore del radiatore c'è una spina cieca tra l'ultima e la penultima sezione.\nIl liquido di raffreddamento del liquido di arresto, penetrando nel collettore superiore del radiatore, viene forzato a scendere, quindi risalire l'ultima sezione e uscire dal lato opposto.\nDi conseguenza, il liquido di raffreddamento passa attraverso l'intero corpo del radiatore e si riscalda completamente. Si scopre che il radiatore funziona come una connessione diagonale, con la sola differenza che il refrigerante non lascia immediatamente la testata inferiore, ma sale verso l'alto ed esce attraverso il collettore superiore del radiatore.\nAnalizziamo questo radiatore, solo con la connessione inferiore. In questo caso, viene utilizzato lo stesso stub, solo che è installato nella parte inferiore tra la prima e la seconda sezione.\nIl trasportatore di calore, entrando nel radiatore, sale dapprima verso l'alto attraverso la prima sezione, quindi raggiunge la parte orizzontale superiore del radiatore, scende e parte dal lato opposto.\nIn questo caso, il radiatore funziona anche come per una connessione diagonale. Analizzeremo un'altra variante di connessione non standard e piuttosto curiosa. Questa è una connessione diagonale, in cui il liquido di raffreddamento viene alimentato dal basso.\nIn questo caso, la fabbrica ha già installato una spina semi-passata tra la prima e la seconda sezione nella parte inferiore del radiatore. Nella parte superiore del radiatore viene inserito un tappo cieco tra l'ultima e la penultima sezione. Questo può essere visto dalla società tedesca "ZENDER", che produce tali radiatori. Con questo design, il refrigerante nel radiatore è diviso in due flussi: il principale e il piccolo.\nLa parte principale del refrigerante risale alla prima sezione, e una piccola parte va direttamente al collettore inferiore del radiatore. Nel collettore superiore, il refrigerante appoggia contro la spina e scende.\nIn basso si mescola con un piccolo flusso, sale le ultime sezioni verso l'alto e poi esce dal radiatore.\nIn questo caso, il radiatore funziona anche come per una connessione diagonale e, in teoria, dovrebbe essere completamente riscaldato. Tali opzioni di connessione possono essere utilizzate anche per i radiatori sezionali convenzionali.\nTorniamo alla versione con la connessione superiore del radiatore. Sappiamo già che è necessario installare un tappo tra l'ultima e la penultima sezione nella parte superiore del radiatore.\nTale stub può essere installato con questo tipo di dettaglio:\nÈ avvitato al posto di un normale tappo del radiatore. La versione è destra, sinistra, il filo ha fori passanti da 1/2 o 3/4 pollici.\nFunzionamento del radiatore con una presa per vari tipi di connessione\nDopo aver installato la spina, il radiatore inizia a funzionare secondo lo stesso principio del radiatore tubolare in acciaio tedesco con attacco superiore.\nIl liquido di raffreddamento passa attraverso l'intero corpo del radiatore e lascia la parte superiore dalla parte posteriore.\nIl radiatore funzionerà come se fosse collegato diagonalmente.\nNella parte inferiore del radiatore viene utilizzata la stessa valvola. È installato nella parte inferiore del radiatore all'alimentazione del refrigerante, che sale nella prima sezione verso l'alto, entra nel collettore superiore del radiatore e quindi è uniformemente distribuito in tutte le sezioni.\nDi conseguenza, l'efficienza del radiatore aumenta e otteniamo tutti i vantaggi di una connessione diagonale.\nDiamo un'occhiata alla connessione laterale.\nIn questo caso, esiste una soluzione semplice per migliorare il trasferimento di calore del radiatore. Di solito il liquido di raffreddamento è alimentato da sopra il radiatore, quindi considereremo questa opzione. Per aumentare l'efficienza del radiatore, l'uscita del liquido di raffreddamento deve essere di una diversa angolazione in diagonale.\nUtilizzando un tappo del radiatore e un'estensione del flusso\nPuoi usare questo passaggio del radiatore:\nAd esso è attaccato un piccolo manicotto con una filettatura interna con un grande passo. In "VALTEK" questa viene chiamata "estensione del flusso".\nQuesta spina è fornita sulle filettature destra e sinistra con fori da 1/2 o 3/4 pollici. Qualsiasi metapolo del sedicesimo tubo viene avvitato in questa estensione di flusso. La lunghezza di questo tubo del metapolo dovrebbe essere tale da non raggiungere leggermente l'ultima sezione del radiatore.\nSuccessivamente, l'estensione del flusso, insieme al tubo del metapolo, viene avvitata nella parte inferiore del radiatore. Tale estensione del flusso può essere eseguita da solo. Ecco alcune opzioni per il loro aspetto:\nDopo aver installato l'estensore di flusso, l'intero fluido termovettore che entra nel radiatore raggiunge l'ultima sezione ed esce attraverso il fondo dell'ultima sezione attraverso il tubo metapolo installato.\nDi conseguenza, otteniamo nuovamente una connessione diagonale e risolviamo il problema con il riscaldamento insufficiente delle ultime sezioni.\nQuesto è tutto. Speriamo che questo materiale abbia aiutato qualcuno a capire le opzioni per collegare i radiatori e trovare informazioni utili per te stesso.\nAvete intenzione di realizzare una ristrutturazione grandiosa nella vostra casa con una sostituzione completa dei radiatori? Per fare questo, la conoscenza dei tipi di cablaggio della batteria, come collegarli e il posizionamento sarà utile. D'accordo, perché la correttezza dello schema scelto di collegare i radiatori in una particolare casa o stanza dipende direttamente dalla sua efficacia. Bene, quando il consumo di carburante è minimo, e in casa è caldo nei giorni più freddi.\nIl corretto collegamento delle batterie è un compito molto importante, perché può fornire una temperatura confortevole in tutte le stanze in qualsiasi momento dell'anno. Qui ti aiuteremo a capire cosa è necessario per massimizzare l'efficienza dei radiatori e come collegarli senza ricorrere ai servizi di specialisti.\nIn questo articolo troverai molte informazioni utili su come connettere le batterie. Gli schemi di posizionamento e connessione, nonché i materiali video, che aiuteranno a comprendere visivamente l'essenza del problema.\nDi cosa hai bisogno per far funzionare le batterie in modo efficace?\nUn sistema di riscaldamento efficiente può far risparmiare denaro sul carburante. Pertanto, quando lo si progetta, è necessario prendere decisioni importanti. Dopotutto, a volte il consiglio di un vicino su una dacia o un amico che consiglia un sistema come il suo, non si adatta affatto.\nSuccede che non c'è tempo per affrontare questi problemi. In questo caso, è meglio rivolgersi ai professionisti che lavorano in questo campo a partire da 5 anni e avere commenti grati.\nAvendo deciso di impegnarsi autonomamente nella connessione dei radiatori, si deve tenere conto del fatto che la loro efficacia è direttamente influenzata dai seguenti indicatori:\ndimensione e capacità termica dei dispositivi di riscaldamento;\nposizione nella stanza;\nLa scelta di apparecchi di riscaldamento stupisce l'immaginazione di un consumatore inesperto. Tra le proposte ci sono le batterie da muro di vari materiali, i convettori a pavimento e battiscopa. Tutti hanno forma, dimensioni, livello di potenza termica, tipo di connessione differenti. Queste caratteristiche dovrebbero essere prese in considerazione durante l'installazione di riscaldatori nel sistema.\nPer ogni stanza, il numero di radiatori e le loro dimensioni saranno diversi. Tutto dipende dall'area della stanza, dal livello di isolamento delle pareti esterne dell'edificio, dallo schema di collegamento, dalla potenza termica specificata dal produttore nel passaporto del prodotto.\nposizione della batteria - sotto la finestra, tra le finestre, che si trova in un periodo piuttosto lungo di distanza l'uno dall'altro lungo un muro bianco o in un angolo della stanza, nel corridoio, dispensa, bagno, negli ingressi dei condomini.\nSi consiglia di installare uno schermo riflettente il calore tra la parete e il riscaldatore. Può essere fatto con le proprie mani, utilizzando per questo scopo uno dei materiali che riflettono il calore - penofol, isospan o altri analoghi a pellicola. Inoltre, è necessario rispettare le regole di base per il montaggio della batteria sotto la finestra:\nTutti i radiatori in una stanza sono sullo stesso livello;\nle pinne dei convettori in posizione verticale;\nIl centro dell'apparecchiatura di riscaldamento coincide con il centro della finestra o si trova a 2 cm a destra (a sinistra);\nla lunghezza della batteria non è inferiore al 75% della lunghezza della finestra stessa;\ndistanza dal davanzale della finestra non è inferiore a 5 cm, al pavimento - non meno di 6 cm. Distanza ottimale - 10-12 cm.\nDalla corretta connessione dei radiatori al sistema di riscaldamento in casa dipende il livello di trasferimento di calore dei dispositivi e la perdita di calore.\nSuccede che il proprietario dell'abitazione è guidato dal consiglio di un amico, ma il risultato non è affatto lo stesso di quanto previsto. Tutto è fatto come il suo, ma solo le batterie non vogliono scaldarsi. Quindi, lo schema di connessione scelto non è venuto specificamente per questa casa, l'area dei locali, la capacità termica dei dispositivi di riscaldamento non sono stati presi in considerazione, o sono stati commessi errori fastidiosi durante l'installazione.\nC'è una differenza fondamentale negli schemi di collegamento dei dispositivi di riscaldamento, a seconda del tipo di cablaggio. È a tubo singolo e a due tubi. Ciascuno di questi tipi è diviso in un sistema con linee orizzontali o riser verticali.\nA seconda del tipo di cablaggio selezionato, la connessione delle batterie sarà diversa. Per i sistemi monotubo e bifilare, è possibile utilizzare il collegamento laterale, inferiore e diagonale dei dispositivi di riscaldamento. Il compito principale è scegliere l'opzione migliore in grado di soddisfare le esigenze di una determinata casa nella quantità richiesta di calore.\nQuesti due tipi di cablaggio sono correlati al sistema di connessione del tubo a T. Oltre a ciò, si distinguono i circuiti del collettore. Sono anche chiamati distribuzione dei raggi. La sua caratteristica principale consiste nel posare la pipeline separatamente per ciascun riscaldatore. Lo svantaggio è che i tubi passano direttamente attraverso i locali dell'intero pavimento e avranno bisogno di molto. Ciò influenzerà il costo del sistema. Un vantaggio importante: sono montati più spesso sul pavimento, senza intaccare il design della stanza.\nQuesta opzione, che aumenta significativamente il consumo di tubi, è stata recentemente utilizzata attivamente nella progettazione di circuiti di riscaldamento. Il collegamento del collettore dei dispositivi di riscaldamento è utilizzato nel sistema "pavimento caldo". A seconda del tipo di progetto, può servire come fonte aggiuntiva di riscaldamento o primaria.\nIl tipo di riscaldamento in cui tutte le batterie sono collegate a una tubazione viene chiamato monotubo. Il refrigerante riscaldato e raffreddato si muove lungo un tubo, inserendo alternativamente tutti gli apparecchi. È importante per lei scegliere il diametro giusto, altrimenti la pipa non farà fronte alle sue funzioni e l'effetto di tale riscaldamento non lo sarà.\nIl sistema monotubo ha i suoi svantaggi e vantaggi. Molti maestri dei principianti credono che, scegliendo questo tipo di cablaggio, si possa risparmiare molto sull'installazione di riscaldatori e tubi. Ma questa è un'illusione. Dopo tutto, per il funzionamento di alta qualità del sistema, è necessario collegare tutto correttamente, tenendo conto di molte sfumature. Altrimenti, le stanze saranno fredde.\nUn sistema monotubo è davvero in grado di risparmiare sui costi quando si utilizza un montante verticale di alimentazione. Questo è rilevante per 5 piani, dove è vantaggioso montare un tubo per ridurre il consumo di materiali. Con questa opzione, l'acqua riscaldata scorre sul montante principale, diffondendosi ulteriormente lungo i riser rimanenti. In alternativa, il liquido refrigerante entra nei dispositivi di riscaldamento di ciascun piano, iniziando dal punto più alto.\nPiù l'acqua scende, seguendo il montante, meno diventa la sua temperatura. Questo problema viene risolto aumentando l'area dei radiatori ai piani inferiori. I radiatori di un sistema monotubo sono preferibilmente dotati di bypass. Ciò consentirà di smontare il riscaldatore senza problemi, ad esempio per la riparazione, senza disturbare le prestazioni dell'intero sistema.\nIn un sistema monotubo di cablaggio orizzontale, è possibile utilizzare il movimento associato o dead-end del refrigerante. Funziona bene per condutture con una lunghezza totale fino a 30 m. Il numero ottimale di dispositivi di riscaldamento collegati in questo caso è di 4-5 pezzi.\nLayout a due tubi: differenze principali\nDue predisposizione dell'impianto prevede l'utilizzo di due condotti, uno per il passaggio del refrigerante riscaldato (alimentazione), il secondo - al raffreddata, inviati al serbatoio di riscaldamento (ritorno). Come risultato, ogni batteria richiede circa la stessa temperatura dell'acqua che consente tutto uniformemente riscaldare la camera.\nL'uso del cablaggio da due tubi è considerato il più desiderabile. Con questa connessione di riscaldatori, si verificano meno perdite di calore. La circolazione dell'acqua può essere un by-pass e un vicolo cieco.\nQuesto sistema di manutenzione del radiatore è caratterizzato da una comoda regolazione della loro prestazione termica.\nMolti maestri che installano autonomamente il sistema di riscaldamento della propria abitazione rispondono disapprovativamente alla bifasica. L'argomento principale è un grande consumo di tubi, che aumenta significativamente il costo del progetto.\nCon un esame dettagliato di questa affermazione, si scopre che con una corretta connessione dei dispositivi e l'uso di diametri tubi ottimali in una casa privata, il sistema non costerà molto più di un sistema a tubo singolo. Dopo tutto, per il dispositivo di quest'ultimo è necessario un diametro maggiore di tubi e una vasta area di dispositivi. Il prezzo finale sarà influenzato dal costo di tubi di diametro ridotto, migliore circolazione del liquido di raffreddamento e minima perdita di calore.\nIl collegamento di dispositivi per il riscaldamento in un sistema a due tubi può essere effettuato diagonalmente, dal lato, dal basso. L'uso di riser orizzontali e verticali è accettabile. L'opzione più efficace: una connessione diagonale. Permette il massimo sfruttamento del calore, distribuendolo uniformemente su tutti gli apparecchi di riscaldamento.\nSenza un sistema di riscaldamento di qualità, nessuna casa sarà il più confortevole e accogliente possibile. Soprattutto se è in Russia - dopo tutto, il nostro paese non ha un clima mite. Quando pianifichiamo l'impianto di riscaldamento nella nostra casa e quale sarà il sistema di riscaldamento del radiatore, cercheremo di farlo in modo che riscaldi bene la casa o l'appartamento, sia stato eseguito e lavorato senza problemi.\nMa molti proprietari aggiungono un altro requisito, il che, va notato, è abbastanza logico. Anche l'impianto di riscaldamento deve essere economico. Cioè, e la sua acquisizione, installazione, e ulteriore funzionamento, e quale connessione di radiatori di riscaldamento è meglio, non dovrebbe il proprietario "volare in un sacco di soldi", come si suol dire.\nUno dei modi più comuni per risparmiare su un sistema di riscaldamento è di acquistarlo e installarlo senza assumere specialisti.\nE va notato che anche coloro che non hanno mai avuto a che fare con sistemi di riscaldamento prima, sono perfettamente in grado di far fronte a tale compito. Naturalmente, per fare tutto correttamente, è necessario conoscere alcune informazioni, inclusi gli schemi per il collegamento dei radiatori. Considerare lo stesso modo di collegare i radiatori e il modo migliore per collegare il radiatore a voi.\nIl principio di collegamento dei radiatori\nI dispositivi di riscaldamento possono essere collegati al sistema in vari modi. Prendi in considerazione alcuni esempi di collegamento dei radiatori. In molti modi, la scelta del tipo di radiatore dipende dalla sua dimensione e posizione rispetto ad altri radiatori del sistema, nonché dal tipo di sistema stesso.\nEsistono modi di collegamento dei radiatori di riscaldamento: laterale, diagonale, radiatori di riscaldamento con la connessione di fondo, una connessione seriale di radiatori di riscaldamento e parallelo.\nI più comuni sono i collegamenti laterali e i radiatori di riscaldamento con una connessione inferiore. Consideriamo questi tipi di dettagli:\nconnessione laterale. Per questo metodo è tipico collegare il tubo di alimentazione al tubo di diramazione superiore e il tubo di scarico a quello inferiore. Cioè, entrambi i tubi - sia il flusso che il deflusso del liquido di raffreddamento - si trovano su un lato del radiatore. Questo metodo è abbastanza comune per il fatto che consente di raggiungere il massimo riscaldamento del radiatore e, di conseguenza, il massimo trasferimento di calore. Tuttavia, i radiatori di riscaldamento montati lateralmente non devono essere utilizzati per un numero elevato di sezioni: in questo caso, quest'ultimo potrebbe non essere sufficientemente caldo. Tuttavia, se non esiste un altro modo di collegamento, quindi per risolvere il problema, è necessario utilizzare l'estensione del flusso d'acqua.\nriscaldare le batterie con una linea di fondo. Questa opzione viene utilizzata nel caso in cui le batterie di riscaldamento con il cablaggio inferiore passino sotto i battiscopa o il pavimento. Il collegamento più basso è chiamato il più bello: le batterie di riscaldamento con il collegamento inferiore e l'alimentazione del refrigerante, e il suo deflusso è nascosto sotto il pavimento e collegato al radiatore con l'aiuto di ugelli diretti al pavimento.\nAd oggi, esiste un numero piuttosto elevato di tipi di sistemi di riscaldamento. Ognuno di loro ha le sue caratteristiche di collegamento dei radiatori. Indubbiamente, se decidi di attirare le batterie per installare le batterie, sa tutto questo. Ma se si prevede di installare i radiatori da soli, è necessario distinguere i tipi di collegamento dei radiatori: è necessario sapere quale tipo di sistema funzionerà nella propria casa.\nQuesto tipo di riscaldamento è comune negli edifici a più piani. La facilità di pianificazione e installazione, nonché il numero minimo di materiali utilizzati, lo rendono molto vantaggioso.\nMa il collegamento dei tubi radianti a un tubo ha un notevole svantaggio: non vi è alcuna possibilità di correggere l'apporto di calore (il grado di riscaldamento delle batterie). E in alcuni casi è un peggio meno.\nIn questo caso, il trasferimento di calore del sistema viene calcolato anche quando viene creato il progetto di riscaldamento e in futuro corrisponde pienamente al parametro specificato.\nIl principio di funzionamento di questo sistema di riscaldamento è semplice: un refrigerante riscaldato viene alimentato al circuito di una batteria. E il deflusso del refrigerante raffreddato viene eseguito lungo un diverso profilo. Tutti i dispositivi di riscaldamento nel sistema sono collegati in parallelo. Un vantaggio significativo del sistema di riscaldamento a due tubi è che è possibile controllare e, se necessario, regolare il livello di riscaldamento. Per questo, collegamento a due tubi dei radiatori: valvole speciali posizionate su un radiatore separato. È importante ricordare che quando si collegano i radiatori è necessario seguire con precisione tutte le regole specificate in SNiP 3.05.01-85.\nDove è meglio installare un radiatore?\nI termosifoni installati in ogni stanza, oltre alla funzione di riscaldamento, hanno un altro, non meno importante - protettivo. Cioè, il flusso di aria calda proveniente dal riscaldatore crea una sorta di scudo che protegge la stanza dalla penetrazione di aria fredda. E, in quel caso, non importa come siano collegati i radiatori: la connessione parallela dei radiatori o il collegamento in serie dei radiatori.\nÈ la creazione di un tale schermo dal freddo che ci costringe a installare i radiatori dove è possibile la penetrazione di aria fredda - in una nicchia sotto le finestre.\nPertanto - il collegamento in parallelo o in serie delle batterie di riscaldamento sarà in questo caso - non importa.\nInstallare la batteria sotto la finestra\nAffinché la stanza sia protetta dal freddo, prima di procedere direttamente all'installazione dei radiatori, è necessario determinare correttamente i luoghi in cui saranno posizionati. Questa non è una misura precauzionale superflua - dopo tutto, in futuro, non ci sarà alcuna possibilità di cambiare nulla.\nUn'altra caratteristica importante - non solo dovresti sapere dove posizionare le batterie, ma anche come farlo correttamente, e in futuro - quale sarà lo schema di collegamento dei radiatori.\nIn particolare, ci sono diverse regole su quanto lontano dalle superfici deve essere installato il riscaldatore:\ndal fondo del davanzale della finestra fino alla cima del radiatore dovrebbe essere di almeno 10 cm;\nDalla superficie del pavimento alla parte inferiore del radiatore dovrebbe essere di almeno 12 cm;\ndalla parete posteriore del radiatore alla parete deve essere di almeno 2 cm.\nRequisiti per l'installazione di radiatori\nTipi di circolazione del refrigerante e opzioni di connessione\nIl trasportatore di calore, che nella maggior parte dei casi è acqua, può circolare nell'impianto di riscaldamento in due modi: forzatamente e naturalmente. La circolazione forzata implica la presenza nel sistema di riscaldamento di una pompa speciale, attraverso la quale viene spostato il refrigerante. La pompa può essere un elemento della caldaia (cioè è integrata) o installata direttamente davanti alla caldaia di riscaldamento - sul tubo di ritorno. Nella progettazione, lo schema di collegamento delle batterie di riscaldamento deve determinare in anticipo la posizione della pompa.\nUn sistema con circolazione naturale del vettore è una soluzione eccellente per quelle case in cui si verificano frequenti interruzioni di corrente. Al centro del movimento del refrigerante ci sono le leggi elementari della fisica. In tale sistema, la caldaia non è volatile.\nIn molti modi, i tipi di connessione dei radiatori dipendono non solo dal tipo di circolazione del refrigerante. Inoltre, è anche necessario tenere conto della lunghezza dei tubi del sistema e della particolarità della loro posizione.\nConnessione a una via\nQuesto tipo di collegamento del radiatore presuppone che sia il tubo di alimentazione dell'acqua calda sia il tubo di ritorno siano collegati su un lato della batteria. L'uso di questo principio di connessione è il più razionale per le case a un piano. Soprattutto è adatto nel caso in cui si preveda di collegare radiatori sufficientemente lunghi - fino a 14-15 sezioni. Tuttavia, se il numero di sezioni è superiore a 15, l'efficienza di riscaldamento può essere ridotta, ovvero le ultime sezioni del radiatore saranno più fredde rispetto a quelle più vicine ai tubi. Pertanto, in questo caso, è necessario scegliere altre opzioni per collegare i radiatori.\nSella e connessioni inferiori\nQuesto collegamento è adatto per i sistemi i cui tubi sono montati sotto la superficie del pavimento. In questo caso, sopra la superficie ci sarà solo un piccolo pezzo di tubo, che viene alimentato al tubo di diramazione inferiore. In questo caso, il tubo di alimentazione è montato su un lato del radiatore e il tubo di scarico è montato sull'altro lato. Lo svantaggio di questo metodo di connessione è una perdita di calore significativa (fino al 15%). Nella parte superiore, il radiatore potrebbe non riscaldarsi completamente.\nLa connessione diagonale dei radiatori è la più razionale per i radiatori con un numero elevato di sezioni. Il design del radiatore consente di distribuire il dissipatore di calore all'interno delle sezioni nel modo più uniforme possibile, consentendo così il massimo trasferimento di calore. L'essenza della connessione è semplice: un tubo di alimentazione del mezzo di riscaldamento è collegato al tubo di diramazione superiore. E al tubo di diramazione inferiore sull'altro lato del radiatore viene alimentato un tubo di ritorno. Il vantaggio di questo tipo di connessione è la perdita di calore minima - è solo del 2%.\nDa come si determina correttamente come collegare le batterie di riscaldamento al sistema di riscaldamento, e la qualità del riscaldamento della stanza dipenderà. Le opzioni proposte per il collegamento delle batterie di riscaldamento sono estremamente semplici e il più alte possibile.\nQuale connessione dei radiatori è migliore\nPer la casa era caldo, è importante progettare correttamente il circuito di riscaldamento. Uno dei componenti della sua efficienza è la connessione dei radiatori. Sia che si tratti di radiatori in ghisa, alluminio, bimetallico o acciaio, è importante scegliere il modo giusto per collegarli.\nIl metodo di collegamento del radiatore influisce sul suo trasferimento di calore\nLa quantità di calore che irradierà il radiatore, non ultimo dipende dal tipo di sistema di riscaldamento e il tipo di connessione scelto. Per scegliere l'opzione migliore, è necessario innanzitutto capire che tipo di sistemi di riscaldamento sono e in che modo differiscono.\nSistema di riscaldamento monotubo - l'opzione più economica in termini di costi per l'installazione. Perché questo tipo di cablaggio è preferito negli edifici a più piani, anche se in privato tale sistema non è raro. Con questo schema, i radiatori sono collegati alla linea principale in serie e il refrigerante passa prima attraverso una parte di riscaldamento, quindi passa all'ingresso della seconda e così via. L'uscita dell'ultimo radiatore è collegata all'ingresso della caldaia di riscaldamento o all'alzata nei grattacieli.\nEsempio di un sistema monotubo\nLo svantaggio di questo metodo di cablaggio è l'impossibilità di regolare il trasferimento di calore dei radiatori. Impostando il regolatore su uno qualsiasi dei radiatori, regolerai il resto del sistema. Il secondo inconveniente significativo è la diversa temperatura del liquido di raffreddamento su diversi radiatori. Quelli che sono più vicini alla caldaia, si crogiolano molto bene, che ulteriormente - diventano più freddi. Questa è una conseguenza della connessione in serie dei radiatori.\nIl sistema di riscaldamento a due tubi è caratterizzato dal fatto che ha due fili della tubazione: alimentazione e ritorno. Ogni radiatore è collegato ad entrambi, cioè, si scopre che tutti i radiatori sono collegati al sistema in parallelo. È bene che l'input di ciascuno di essi riceva un refrigerante di una temperatura. La seconda cosa positiva è che è possibile installare un termostato su ciascuno dei radiatori e utilizzarlo per modificare la quantità di calore emessa.\nLo svantaggio di un tale sistema è che il numero di tubi nel sistema di cablaggio è quasi il doppio di quello. Ma il sistema può essere facilmente bilanciato.\nDove mettere i radiatori\nTradizionalmente, i radiatori di riscaldamento sono posizionati sotto le finestre e questo non è casuale. Il flusso crescente di aria calda taglia fuori il freddo, che proviene dalle finestre. Inoltre, l'aria calda riscalda il vetro, non permettendo la formazione di condensa su di essi. Solo per questo è necessario che il radiatore occupi non meno del 70% della larghezza dell'apertura della finestra. Solo in questo modo la finestra non si appanna. Pertanto, quando si sceglie la potenza dei radiatori, selezionarlo in modo che la larghezza dell'intera batteria di riscaldamento non sia inferiore al valore impostato.\nCome posizionare il radiatore sotto la finestra\nInoltre, è necessario scegliere l'altezza e il posto giusto del dissipatore di calore per il suo posizionamento sotto la finestra. Dovrebbe essere posizionato in modo che la distanza dal pavimento sia di circa 8-12 cm. Se lo si abbassa sotto, sarà scomodo da pulire, se lo si alza più in alto, sarà freddo ai piedi. Inoltre, la distanza dal davanzale della finestra è regolata - dovrebbe essere 10-12 cm. In questo caso, l'aria calda passerà liberamente intorno alla barriera - il davanzale della finestra - e salirà lungo il vetro della finestra.\nE l'ultima distanza da mantenere quando si collegano i radiatori è la distanza dal muro. Dovrebbe essere 3-5 cm. In questo caso, lungo la parete posteriore del radiatore, i flussi ascendenti di aria calda saliranno, la velocità di riscaldamento della stanza migliorerà.\nQuanto bene i radiatori saranno riscaldati dipende dal modo in cui forniscono il refrigerante. Ci sono opzioni più e meno efficaci.\nRadiatori con attacco inferiore\nTutti i radiatori hanno due tipi di connessione: laterale e inferiore. Con una connessione inferiore, non ci può essere alcuna discrepanza. Ci sono solo due derivazioni - input e output. Di conseguenza, da un lato il refrigerante viene fornito al radiatore, e dall'altro lato è scaricato.\nConnessione inferiore dei radiatori per impianti di riscaldamento monotubo e bipot\nNello specifico, dove collegare il server e dove è scritto il contrario nelle istruzioni di installazione, che devono necessariamente essere disponibili.\nBatterie di riscaldamento con attacco laterale\nCon la connessione laterale delle opzioni è molto di più: qui la pipeline di alimentazione e di ritorno può essere collegata in due tubi di derivazione, rispettivamente, quattro opzioni.\nOpzione numero 1. Connessione diagonale\nTale connessione di radiatori di riscaldamento è considerata la più efficace, è presa come standard ed è così che i produttori testano i loro apparecchi di riscaldamento e dati nel passaporto per l'energia termica - per tale connessione. Tutti gli altri tipi di connessione sono meno efficaci nel fornire calore.\nSchema di collegamento diagonale dei radiatori di riscaldamento con sistema a due tubi e un tubo\nQuesto perché quando una batteria diagonale è collegata, il refrigerante caldo viene alimentato all'ingresso superiore su un lato, passa attraverso l'intero radiatore e fuoriesce dal lato opposto.\nOpzione numero 2. unilaterale\nCome risulta chiaro dal titolo, le condotte sono collegate da un lato - alimentazione dall'alto, ritorno - dal basso. Questa opzione è utile quando il riser si trova sul lato del riscaldatore, cosa che spesso accade negli appartamenti, poiché questo tipo di connessione prevale di solito. Quando il refrigerante viene alimentato dal basso, tale schema viene usato raramente - non è molto comodo posizionare i tubi.\nConnessione laterale per sistema a due tubi e monotubo\nCon questa connessione di radiatori, l'efficienza di riscaldamento è solo leggermente inferiore - del 2%. Ma questo è solo se le sezioni nei radiatori sono un po '- non più di 10. Con una batteria più lunga, è lontano dal bordo che sarà male riscaldarsi o anche rimanere freddo. Nei radiatori a pannello, per risolvere il problema, mettono degli estensori di flusso - tubi, che portano il refrigerante un po 'più in là del centro. Gli stessi dispositivi possono essere installati in radiatori in alluminio o bimetallici, migliorando il trasferimento di calore.\nOpzione numero 3. Connessione inferiore o quinta\nTra tutte le opzioni, la connessione a sella dei radiatori è la meno efficace. Le perdite sono di circa il 12-14%. Ma questa opzione è la più appariscente - i tubi sono solitamente disposti sul pavimento o sotto di esso e questo metodo è il più ottimale dal punto di vista dell'estetica. E in modo che le perdite non influenzino la temperatura nella stanza, puoi prendere il radiatore un po 'più potente del necessario.\nCollegamento sedile dei radiatori\nNei sistemi con circolazione naturale, questo tipo di connessione non dovrebbe essere fatto, ma con una pompa funziona bene. In alcuni casi, nemmeno peggio del lato. Proprio ad una certa velocità del flusso di refrigerante, si formano correnti vorticose, l'intera superficie viene riscaldata e aumenta il trasferimento di calore. Questi fenomeni non sono ancora stati studiati fino alla fine, quindi è impossibile prevedere il comportamento del refrigerante.\nComfort, comfort e comfort ancora una volta. Questa idea ci accompagna sempre quando si tratta di vivere in una casa. D'accordo - chi non vuole che la casa sia sempre accogliente e confortevole? Non ci sono tali. E ora la seconda domanda: da cosa dipende la qualità della vita? I criteri sono molti, ma uno di noi è interessato al primo posto: è il caldo in casa. È fornito da un sistema di riscaldamento appositamente creato, in cui la connessione del radiatore svolge un ruolo importante.\nQuesto è esattamente ciò che verrà discusso ulteriormente. Prima di tutto, determineremo quali tipi di riscaldamento sono usati oggi. Ce ne sono due:\nCosa sono diversi l'uno dall'altro? Il numero di contorni e, di conseguenza, il volume dei materiali utilizzati.\nIn realtà, è un anello di tubi, dove il centro è una caldaia di riscaldamento. Questo è lo schema di layout più semplice, che viene utilizzato al meglio negli edifici a un solo piano, in cui viene utilizzato un sistema con circolazione naturale del refrigerante. O in edifici a più piani con circolazione forzata.\nDiciamolo chiaramente: questo schema non è il migliore, anche se molto economico in termini di materiali spesi per la sua costruzione. Ma ha un grosso inconveniente: l'incapacità di regolare l'offerta di calore. È problematico installare qualsiasi foratura di controllo in tale schema. Pertanto, nelle case in cui è montato lo schema di disaccoppiamento a tubo singolo, l'indicatore di uscita del calore è uguale a quello proiettato. Ecco perché è così importante calcolare correttamente questo indicatore.\nAttenzione per favore! Il riscaldamento monotubo consente solo il collegamento in serie di radiatori. Cioè, il refrigerante passa tutti i radiatori uno dopo l'altro, emettendo calore. E più il dispositivo si trova nel circuito, minore è il calore che ottiene.\nIn questo schema, ci sono due circuiti: feed e return. Sul primo circuito, il refrigerante entra nei radiatori (alluminio, bimetallico, ghisa o acciaio) e nel secondo viene deviato verso la caldaia. Ma sorprendentemente, il refrigerante è distribuito uniformemente su tutte le batterie, il che è un enorme vantaggio di questo schema di connessione.\nPunto importante: con un collegamento a due tubi, è possibile regolare la temperatura di ogni singolo radiatore aprendo o chiudendo il passaggio ad esso. Qui viene installata una valvola di intercettazione convenzionale, che consente di aumentare o diminuire il volume del liquido di raffreddamento in ogni batteria.\nSembrerebbe che il luogo di installazione del radiatore sia stato a lungo determinato. Dopotutto, la sua funzione principale è il ritorno del calore. Ma guardiamo in modo più ampio al compito. L'installazione di radiatori è una questione seria. Con il loro aiuto, è necessario creare determinati standard di temperatura che influenzeranno il regime ottimale nell'appartamento. Quindi, è meglio installarli sotto le finestre, da dove penetra l'aria fredda o vicino alle porte d'ingresso. Cioè, tagliare la zona fredda è un altro dei loro compiti.\nE ancora c'è "MA". Solo per prendere e installare un radiatore sotto la finestra: è metà della battaglia. Ci sono determinati standard che devono essere presi in considerazione. La corretta connessione del radiatore dipende in gran parte da questi standard.\nInnanzitutto, tutte le batterie - alluminio, bimetallico, acciaio o ghisa - devono essere montate orizzontalmente. È ammessa una leggera deviazione di 1 grado, ma è meglio impostare gli strumenti esattamente in orizzontale.\nIn secondo luogo, la distanza dal radiatore al davanzale dovrebbe essere entro 10-15 cm.\nQuasi la stessa distanza dovrebbe essere dal pavimento alla batteria.\nDal muro al radiatore, non deve superare i 5 cm.\nSono queste norme a determinare il trasferimento di calore più corretto ed efficiente dei dispositivi di riscaldamento. Quindi prendili come guida per l'azione.\nOra puoi passare all'argomento principale e considerare la possibilità di collegare direttamente i radiatori. Esistono tre modi per collegare correttamente le batterie di riscaldamento.\nMetodo numero 1 - Connessione laterale\nCollegamento laterale dei radiatori\nIl tipo più comune di connessione quando si tratta del sistema di riscaldamento in un appartamento di città. Negli edifici a più unità, la giunzione del tubo è costruita verticalmente dall'appartamento all'appartamento sui piani. Pertanto, i circuiti di alimentazione verticale e di ritorno sono chiamati riser.\nPer loro, le batterie sono collegate da un lato, da cui il nome. Molto spesso, la connessione viene effettuata secondo lo schema:\nAlimentare - nel tubo di diramazione superiore.\nIl ritorno è in quello inferiore.\nAnche se questo non è così importante, se il problema riguarda uno schema con circolazione forzata del refrigerante. Tuttavia, gli esperti dicono che questo schema è stato scelto non invano. Se si cambiano gli ugelli delle batterie, l'efficienza e l'efficienza del riscaldatore si riducono del 7%. Questo è un indicatore importante, quindi dovrà essere preso in considerazione quando si commutano i radiatori nel sistema di riscaldamento della casa. Nel sistema di riscaldamento non ci sono indicatori o momenti senza importanza. Una piccola deviazione dalla norma può portare a perdite piuttosto gravi sia in calore che in carburante, e, di conseguenza, in denaro.\nE ancora una cosa. Se il numero di sezioni nella batteria RIFAR non supera i 12 pezzi, la connessione laterale al sistema di riscaldamento è ottimale. Se il numero di sezioni è maggiore, viene utilizzata una connessione diagonale, che viene anche chiamata cross-connect.\nMetodo numero 2: connessione diagonale\nGli esperti ritengono che la connessione diagonale sia l'ideale. Per fare questo, i circuiti di riscaldamento sono collegati come segue:\nFeed - al ramo superiore della batteria.\nIl ritorno è verso il basso, ma dal lato opposto del dispositivo.\nCioè, entrambi i circuiti sono collegati attraverso un radiatore lungo la sua diagonale. Da qui il nome. Il vantaggio di questa connessione è che il riscaldatore all'interno del radiatore è distribuito in modo uniforme, in conseguenza del quale il calore viene rilasciato su tutta l'area del dispositivo. Questo è il modo per ottenere significativi risparmi di carburante.\nMetodo numero 3: connessione inferiore\nQuesto modo di collegare i radiatori RIFAR al sistema di riscaldamento è estremamente raro. Con la connessione inferiore un sacco di problemi, e soprattutto per quanto riguarda la distribuzione uniforme del liquido di raffreddamento attraverso tutti i radiatori. Questo tipo viene utilizzato in uno schema di connessione a tubo singolo, in cui i radiatori sono installati in serie e il refrigerante si sposta lungo la catena da uno all'altro.\nAbbassare la connessione del radiatore\nA proposito, lo schema "Leningradka" - uno dei più comuni, se parliamo di riscaldamento di una casa a un piano. In realtà, è un tubo ad anello in cui sono incorporati i radiatori. Collegateli in modo abbastanza semplice: per questo dal ramo inferiore i tubi sono deviati, che tagliano il contorno stesso. Si scopre che il refrigerante, che si muove in un circuito chiuso, entra in ogni radiatore. Tuttavia, più il riscaldatore si trova nella direzione di movimento dell'acqua calda, minore è il calore che riceve.\nCosa dovrei fare? Esistono due soluzioni a questo problema:\nAumentare il numero di sezioni di radiatori situati nelle stanze lontane dalla caldaia.\nInstallare la pompa di circolazione, che creerà una piccola pressione all'interno del riscaldamento. Permetterà di distribuire uniformemente l'acqua calda nelle stanze.\nA proposito, la pompa di circolazione rende immediatamente il sistema volatile. In questo c'è un segno meno. Il fatto è che spegnere l'elettricità in molti insediamenti suburbani è una cosa comune. Quindi rimane il problema con la connessione inferiore. Ma affinché il refrigerante possa muoversi in modo efficiente anche quando la pompa è spenta, è necessario prestare attenzione per installare il bypass.\nQuindi, sei stato in grado di assicurarti che la connessione dei radiatori (RIFAR e altri tipi) non sia facile e molto seria. Si ritiene che negli appartamenti urbani l'opzione migliore sia una connessione laterale. Se riguarda la costruzione di alloggi privati, lo schema diagonale farà il meglio. Ci sono troppi problemi con la connessione inferiore. Inoltre, la pratica e le prove hanno dimostrato che questa opzione, con un approccio errato all'organizzazione del processo di installazione, è caratterizzata da perdite di calore troppo elevate, fino al 40%.\nSchemi di collegamento per radiatori - che è meglio?\nIl riscaldamento eseguito correttamente è: caldo, confortevole ed economico. Schemi di collegamento dei radiatori, in pratica molto:\ncollegamento in parallelo (circuito unilaterale);\nsingle-tube (versione appartamento);\nmonotubo con architrave (opzione custodia);\nschema a due tubi (variante appartamento);\nfondo a un tubo (riscaldamento autonomo);\nfondo a un tubo con architrave o gru (riscaldamento autonomo);\ndue tubi inferiori (sella);\ndiagonale a due tubi (riscaldamento autonomo, con o senza pompa).\nNell'articolo, prenderemo in considerazione gli schemi sopra riportati di collegamento dei radiatori di riscaldamento.\nSe in un appartamento con modalità di collegamento dei radiatori a un sistema di riscaldamento centralizzato non abbiamo scelta, cioè, quando si sostituisce il radiatore, ripetere lo schema di connessione esistente. Quindi per il riscaldamento autonomo (case, ville, cottage, ecc.), Cercheremo di determinare il più efficiente ed economico.\nCollegamento in parallelo di radiatori (circuito unilaterale)\nCollegamento non molto efficace, poiché il radiatore non si scalda completamente.\nÈ particolarmente importante con una dimensione del radiatore di più di un metro (tipo di pannello) o più di dieci sezioni (bimetallica, alluminio). La perdita di calore è significativa. Pertanto, l'installazione di radiatori di grandi dimensioni nel vostro appartamento, utilizzare una connessione diagonale. A proposito qui sotto.\nConnessione diagonale dei radiatori (crossover)\nPiù efficace del parallelo (unilaterale), poiché il liquido di raffreddamento passa attraverso l'intero radiatore e lo riscalda in modo uniforme.\nLa dissipazione del calore del radiatore aumenta, il che contribuisce a migliorare il riscaldamento della stanza.\nSchema monotubo (opzione abitativa)\nQuesto schema di connessione è molto comune negli edifici multi-appartamento (dai 9 piani in su).\nUn tubo (montante) viene abbassato dai passaggi tecnici del pavimento, tutti i piani e cade nel seminterrato, dove il tubo di ritorno entra nel tubo. In un tale sistema di connessione, sarà caldo negli appartamenti superiori, poiché avendo superato tutti i piani e rinunciando al calore, verso il basso, l'acqua nel tubo si raffredderà.\nE se non c'è un piano tecnico (case a 5 piani e sotto), allora un tale sistema viene "squillato". Una tubatura (montante), che sale dal seminterrato, passa attraverso tutti i piani, attraversa l'appartamento dell'ultimo piano fino alla stanza successiva e scende, oltre che attraverso tutti i piani, fino al seminterrato. In questa versione, non si sa chi sia stato fortunato. Al primo piano in una stanza, può essere caldo, dove si alza il tubo, e nella stanza accanto fa freddo, dove scende lo stesso tubo, dando calore a tutti gli appartamenti.\nCircuito monotubo con ponticello (variante appartamento)\nQuesta opzione è leggermente migliore rispetto alla precedente, in quanto mira a riscaldare tutti i radiatori negli appartamenti, sopra il montante, in modo uniforme.\nRiducendo questa resistenza dal ponte, che crea radiatori, il liquido di raffreddamento passa attraverso l'intero montante, entrando parzialmente (miscelando) nel radiatore, riscaldando così tutti i piani in modo uniforme.\nQui la cosa principale vedrà che nessuno degli inquilini ha fatto tap sul ponte (e non l'ha chiuso), altrimenti l'intera "impresa" di ingegneri con un ponte sarà coperta da un "bacino di rame". In alcune case, conoscendo questi casi, è sufficiente ridurre il diametro del saltatore.\nLa gru è sul ponticello, è necessario in caso di incidente o riparazione - se il radiatore è "gocciolante" (rotto), viene rimosso per la sostituzione. Quindi il ponticello funge da "bypass tra gli appartamenti, indipendentemente dal flusso del refrigerante.\nTwo-tube (versione appartamento)\nQuesta opzione è quasi ideale per condomini. C'è un tubo di alimentazione (alimentazione) e un tubo "ritorno".\nIl trasferimento di calore nell'applicazione di tali schemi è maggiore. Il riscaldamento del radiatore e la stanza stessa sono migliori. Non è necessario installare un ponticello in caso di incidente.\nNon dimenticare di installare i radiatori "Maevsky crane" sui radiatori, per rimuovere l'aria dall'impianto di riscaldamento e ricordare i consigli precedenti sulla connessione diagonale, quando si installano i radiatori lunghi.\nDa appartamenti in edifici a più piani passiamo al riscaldamento autonomo.\nSchema monotubo con attacco inferiore (riscaldamento autonomo)\nQuesto metodo di collegamento dei radiatori è obsoleto e inefficiente.\nQuante volte, in pratica, dovevo rifare questo riscaldamento. Il trasportatore di calore nei tubi di un tale sistema "scorre" dove è "più leggero" (da un tubo più grande di un diametro). E non vuole "andare" nel radiatore (avendo resistenza).\nIl radiatore si scalda male, solo dal basso, e questo non sempre e non tutti. La regolazione non è suscettibile. Le perdite di calore sono elevate (fino al 30%).\nFondo monotubo con architrave o gru (riscaldamento autonomo)\nAbbassare il riscaldamento del radiatore con un colpetto sul ponticello.\nLa stessa opzione, solo leggermente migliorata (modificata). Qui le cose sono già migliori, (puoi provare a regolare).\nUsando un ponticello di diametro minore sul "lettino" o un rubinetto, "guidiamo" il refrigerante nel radiatore, e se usiamo una connessione diagonale, questa opzione ha il diritto di esistere. Iniziare a regolare un tale sistema dalla caldaia, usando le gru. Andiamo oltre.\nTubo inferiore a due tubi (sella)\nQuesta opzione è migliore di quelle precedenti, poiché ha un "feed" e un "reverse". Funziona ed è ben regolato. Ma in questa versione ci sono piccoli inconvenienti e perdite di calore.\nE qui arriviamo, a mio parere, "allo schema più efficace per collegare i radiatori.\nSistema a due tubi - schema di connessione diagonale (riscaldamento autonomo)\nSistema a due tubi, connessione diagonale.\nPer diciotto anni di lavoro come installatore, sono giunto alla conclusione che tale schema (vedi Figura n. 9) è il più efficace. Regolato perfettamente. Non c'è praticamente alcuna perdita di calore. La capacità di bilanciare e risparmiare sul diametro dei tubi.\nConclusione - Ho cercato di descrivere l'argomento di tutti gli schemi esistenti per il collegamento dei radiatori. E spero che sarete in grado di valutare tutti i pro e i contro di ciascuno di questi, scegliendo il più efficace ed economico per voi stessi. Buona fortuna\nCome scoprire quali radiatori a pannello sono migliori\nNei villaggi remoti, molti, soppesando tutti i pro ei contro, preferiscono il riscaldamento alla stufa.


La domanda di partecipazione deve essere compilata, esclusivamente online, entro le ore 24 del 16 maggio 2012, attraverso l'apposito modulo.\nL'Ang terrà conto dell'ordine di presentazione delle iscrizioni pervenute.\nL'ANG copre i costi di vitto e alloggio (sistemazione in camera doppia) e prevede il rimborso dell'90% dei costi di viaggio, fino ad un massimo di € 250 per chi proviene da fuori Roma. I partecipanti non residenti a Roma dovranno pagare direttamente presso l'hotel il contributo individuale di soggiorno (3 euro per notte). I partecipanti selezionati saranno tenuti a garantire la loro presenza per tutta la durata dell'attività. La mancata partecipazione all'intera attività non dà diritto al rimborso delle spese di viaggio.\nSarà predisposto un foglio firma per l'entrata e l'uscita dei partecipanti. Non saranno ammessi partecipanti non iscritti. Il programma del corso e le indicazioni per il rimborso delle spese di viaggio saranno inviati ai soli partecipanti selezionati entro la data su indicata.


Come bypassare il proxy | Salvatore Aranzulla\nSul computer della scuola o dell’ufficio non riesci a visitare tutti i siti Internet o i social network che vuoi perché la connessione è regolata da un proxy che blocca l’accesso ai siti non autorizzati dall’amministratore di rete? Purtroppo è un problema che è a volte è diffuso in alcuni ambienti nella quale sarebbe meglio non avere le continue distrazioni date dei social network o dai siti Internet del settore intrattenimento. Ad ogni modo, se prometti di non abusarne, posso darti qualche dritta per risolvere il problema.\nGrazie all’utilizzo di alcuni software, servizi del Web o applicazioni per Android o iOS che si rivolgono a chi ha bisogno di visualizzare i siti bloccati è possibile aggirare la maggior parte dei proxy di scuole e uffici senza problemi. Si tratta di soluzioni che possono essere utilizzate temporaneamente o in maniera più definitiva, nel caso in cui si dedica di usufruirne attraverso l’installazione di un software.\nNel corso di questo tutorial, quindi ti elencherò una serie di servizi che puoi utilizzare per oltrepassare un proxy; la scelta di quale utilizzare sta a te; io ti spiegherò le caratteristiche principali per ogni strumento menzionato, così che potrai trovare quello che più si adatta alle tue esigenze. Sei pronto per iniziare? Segui passo dopo passo le istruzioni che ti fornirò in questa guida e vedrai che riuscirai a bypassare un proxy anche senza essere un esperto d’informatica e di tecnologica. Scommettiamo? Ti auguro una buona lettura e un buon “lavoro”.\nProgrammi per bypassare il proxy\nServizi online per bypassare il proxy\nApplicazioni per bypassare il proxy\nPer bypassare un proxy ti consiglio per prima cosa di utilizzare una VPN, cioè una rete privata virtuale, che si ponga da intermediaria tra il proprio dispositivo e il sito da visitare. Consente così di camuffare la propria località per superare censure e restrizioni regionali, e cifra i dati della connessione per evitare qualsiasi tipo di tracciamento.\nCi sono tante soluzioni VPN tra cui scegliere, come ad esempio NordVPN (di cui ti ho parlato approfonditamente qui) e Surfshark (di cui ti ho parlato approfonditamente qui), che sfruttano server disseminati in tutto il mondo, sono molto semplici da usare e sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi e dei sistemi operativi. Sono entrambe molto economiche.\nPosso inoltre consigliarti di utilizzare HotspotShield, uno storico software VPN che ti permetterà di camuffare l’indirizzo IP e sostituirlo temporaneamente con uno di un altro paese come per esempio un indirizzo IP statunitense o uno britannico. Questo programma è scaricabile dall’apposito sito Internet in maniera del tutto gratuita ma purtroppo presenta alcune limitazioni che si possono solamente rimosse con la versione a pagamento.\nNella sua versione gratuita, non consente di navigare a velocità molto elevate e l’indirizzo IP che viene assegnato potrà essere soltanto un indirizzo IP statunitense. Inoltre bisogna sottolineare come il programma presenti banner pubblicitari che possono risultare un po’ invasivi durante la navigazione. A parte i difetti elencati, Hotspot Shield può essere comunque utilizzato per bypassare un proxy in quanto non è richiesta una configurazione per utilizzarlo.\nTutto ciò che devi fare è quindi è recarti sul suo sito Internet ufficiale e scaricare il programma sul tuo computer. Dopodiché una volta avviato potrai incominciare a mascherare il tuo indirizzo IP bypassando il proxy e premendo sul pulsante di avvio del software. Se invece vuoi sapere come terminare il suo utilizzo, sappi invece che ti basterà premere soltanto il pulsante Stop.\nUn’altra soluzione davvero utile che rientra nella categoria dei programmi che permettono di bypassare un proxy è la suite di programmi TOR Browser.\nIn questo caso si tratta di un pacchetto di software utilizzabile gratuitamente nel quale è incluso anche un browser per la navigazione in Internet.\nIn particolar modo, il browser TOR si presenta con una versione modificata del browser Mozilla Firefox e può essere utilizzato per navigare in Internet in maniera del tutto anonima ed eliminando così anche eventuali limitazioni presenti.\nTOR browser è sicuramente uno dei più famosi e utilizzati programmi che permettono di cambiare l’indirizzo IP dal momento in cui il suo funzionamento garantisce un’elevata sicurezza.\nTi suggerisco quindi di utilizzare questo programma dal momento in cui è scaricabile gratuitamente e non richiede alcun tipo di configurazione avanzata.\nSe vuoi incominciare a utilizzarlo devi recarti sul suo sito Internet ufficiale e dalla home page premere sul pulsante Download che è situato in alto.\nPotrai così scegliere la versione del software da scaricare a seconda del sistema operativo presente sul tuo computer. Ti faccio presente che TOR browser è infatti utilizzabile su computer Windows, Mac e Linux e, che una volta che l’avrai scaricato, potrai incominciare a utilizzarlo premendo sul pulsante Connetti.\nVorresti riuscire a bypassare un proxy ma non sei sicuro di voler scaricare un software su computer da te in uso in questo momento? Hai bisogno di visitare un sito Internet soltanto temporaneamente e non ti interessa avere sempre a disposizione un programma per cambiare l’indirizzo IP? Non è affatto un problema, figurati, posso offrirti alcune soluzioni alternative.\nChe ne dici di rivolgerti a uno dei tanti servizi online che offrono la possibilità di visitare i siti Internet tramite un diverso server proxy? Come dici? Ti sembra una buona idea? Bene, allora continua a leggere perché sto per parlarti del sito Internet HideMe.\nTra i servizi di Web proxy più famosi presenti in Internet vi è proprio questo servizio denominato Hide Me. Voglio parlartene perché, tramite l’utilizzo di questo sito potrai navigare su Internet in maniera anonima ed eventualmente bypassare le restrizioni geografiche, semplicemente cambiando il tuo IP con uno diverso.\nPer utilizzare HideMe devi innanzitutto collegarti al suo sito Internet ufficiale e, per prima cosa scegliere, dal menu a tendina Proxy Location il server proxy che vuoi utilizzare: tieni però presente che potrai soltanto cambiare il tuo IP con uno dei Paesi Bassi, della Germania o degli Stati Uniti in quanto sono soltanto queste le opzioni che avrai a schermo.\nAdesso non ti resta che digitare l’indirizzo URL del sito Internet che vuoi visitare nel campo di testo Enter Web Adress e poi premere sul pulsante Visit Anonymously per essere reindirizzato sul sito Internet di tuo interesse.\nInoltre, qualora volessi personalizzare la navigazione, prima di premere sul pulsante Visit Anonymously puoi fare clic sul menu a tendina More Option e visualizzare alcune delle opzioni relative ai cookie o agli scripts presenti sul sito Internet nel quale vuoi recarti.\nUno tra i più noti servizi del Web che permettono di bypassare le eventuali restrizioni imposte ai siti Internet è il portale Web ProxySite.\nScelgo di parlarti di questo strumento del Web dal momento in cui presenta un’interfaccia utente molto semplice e di facile utilizzo che ti permetterà di mascherare il tuo indirizzo IP e navigare così sul sito il cui accesso ti è stato bloccato.\nL’interfaccia utente di questo sito Internet è in parte in lingua italiana e in parte in lingua inglese ma ritengo che sia di facile utilizzo per cui non dovresti avere grossi problemi a utilizzarlo.\nAd ogni modo, tutto ciò che devi fare per visitare un sito Internet bloccato è recarti sul sito Internet ufficiale di ProxySite e, una volta che ti sarai collegato su questo sito dovrai per prima cosa scegliere in server proxy al quale vuoi collegarti. Tieni però presente che potrai soltanto scegliere un server europeo o uno statunitense in quanto sono soltanto queste le opzioni presenti nel menu a tendina dedicato alla scelta del server proxy.\nDopodiché, per utilizzare questo strumento, dovrai digitare o incollare l’URL del sito Internet che vuoi visitare nel campo di testo Enter URL. Al termine di quest’operazione premi sul pulsante VAI e sarai così reindirizzato alla pagina Web da te desiderata.\nCome avrai sicuramente capito, si tratta di una soluzione online semplice, veloce e immediata che ti permette di risolvere il problema da te riscontrato in un lampo.\nIn alternativa, se hai bisogno di bypassare il blocco imposto sulla rete Internet alla quale sei connesso, puoi utilizzare il tuo smartphone Android o iOS e scaricare un’applicazione VPN. In questo modo potrai navigare in modalità anonima, con una connessione sicura e un indirizzo IP diverso che disattiverà le restrizioni.\nSe è questo ciò che stai cercando, allora posso consigliarti alcune applicazioni adatte a questo scopo tra cui l’applicazione gratuita per dispositivi mobili Android e iOS chiamata Best VPN Proxy Betternet.\nQuest’applicazione integra un servizio che ti permetterà di attivare una modalità di navigazione in incognito: basterà attivare la VPN e tutto il traffico Internet sarà crittografato; potrai così navigare in tutta sicurezza e bypassando eventuali limiti.\nIl funzionamento di quest’applicazione è molto semplice e potrai scegliere l’indirizzo IP alternativo da utilizzare per la navigazione facendo soltanto tap sul pulsante Connect.\nTieni però in considerazione che questa VPN per dispositivi mobili Android e iOS è offerta in forma gratuita con annunci pubblicitari.\nPer rimuovere questa limitazione e ottenere funzionalità aggiuntive è necessaria la sottoscrizione alla versione Premium con abbonamento mensile.\nUn’applicazione alternativa di genere VPN che ti consiglio di utilizzare su dispositivi mobile Android e iOS è SurfEasy VPN. Anche in questo caso si tratta di un servizio avanzato che permette di cambiare temporaneamente l’indirizzo IP e di camuffarlo con uno diverso.\nQuesta VPN per dispositivi mobili è gratuita con alcune limitazioni e offre un’ampia scelta per quanto riguarda la scelta dell’indirizzo IP alternativo.\nPer utilizzarla, una volta che avrai scaricato l’applicazione sul tuo dispositivo mobile, tutto ciò che dovrai fare sarà premere sul pulsante di accensione e autorizzare il cambio di indirizzo IP per la corretta attivazione della VPN.


carnet di viaggio o carnet de voyage, diario scritto e disegnato\nHome / Saggistica / Turismo / India – Carnet di viaggio\nL’arte che nasce da zaino e taccuino: il “CARNET DI VIAGGIO”\nCOD: 9788898061914 Categoria: Turismo Tag: turismo Autore: Maya Di Giulio\nCarnet di viaggio o carnet de voyage::la parola francese suggerisce chi ne è stato l’inventore.\nUn francese, certo.\nMa da allora la moda ha preso piede. Difficile che chi si trova in questa pagina non ne conosca il significato. Per sicurezza comunque lo decifriamo. Il viaggiatore riporta nel suo diario ciò che vede con disegni, ciò che fa raccogliendo le minuzie, tipo il conto dell’albergo o il biglietto di un tram. Inoltre trascrive le sue impressioni. L’obiettivo è di ricordare quel viaggio a distanza di tempo. Saranno questi particolari a risvegliare la memoria.\nConnubio tra arte e descrizione\nUn collage digitalizzato di immagini e testi\nIl “Carnet di viaggio”, un modo insolito ed artistico di raccontare le proprie avventure, non basandosi solo su fotografie, ma avvalendosi di disegni, collage, schizzi, immagini. Il tutto è integrato da racconti e descrizioni.\nSi tratta di un vero e proprio genere letterario dalle origini molto antiche. Risale, infatti, ai tempi dei primi viaggiatori che partivano alla volta di nuovi orizzonti armati di taccuini, acquarelli e matite. Avevano il preciso compito di tenere traccia di luoghi, situazioni, incontri e di tutto ciò che incrociavano durante le loro peregrinazioni.\nIl carnet di viaggio propone una nuova filosofia di viaggiare e di fare un reportage. Esprime, attraverso la libertà e il piacere del disegno, le impressioni più forti ispirate da viaggi reali.\nOffre la possibilità a chi lo crea di instaurare un contatto più intimo con natura, luoghi, culture e persone. Si vive un viaggio in modo molto diverso da quello previsto dal turismo di massa.\nIl mondo è visto con gli occhi del viaggiatore, è il suo diario di viaggio personalizzato, diverso da quello di chiunque altro. Ciascun artista ha il suo stile.\nNon ci sono regole precise, l’importante è cogliere l’attimo, fissare l’emozione e non aver paura di mettersi in gioco e soprattutto di provare.\nIl carnet di viaggio è ora anche in e-book\nQuesta pubblicazione è una trasposizione in e-book di un carnet di viaggio. È una forma di reportage che necessita di pagine di carta, sulle quali ammirare disegni e manoscritti del viaggiatore.\nSembrerebbe quindi avere scarsa dimestichezza con lo schermo di un PC. MNAMON, con il consenso dell’Autrice, ha inteso proporre questa novità e saremo lieti di un feed-back da parte del Lettore.\nImparare a compilare il carnet\nL’autrice è esperta e docente della materia. Organizza viaggi dove insegna a un picclo gruppo di persone la tecnica del carnet di viaggio.\nMete preferite sono il Marocco, l’India e, a richiesta, altre destinazioni.\nSono scaricabili 3 formati: epub, epub a layout fisso, pdf. Pagine: 9.\nAcquistando il libro si scaricano tutti i formati.


Metodo EMDR: come e quando si pratica - Crescita-Personale.it\nL'EMDR è un metodo psicoterapeutico che sta prendendo molto piede ultimamente sebbene ancora in molti non ne comprendono il funzionamento. Allora cos'è e quando si usa?\nCos'è l'EMDR e quando di pratica? L'EMDR è un trattamento da usare all'interno di una psicoterapia, inserito con successo per il trattamento e il superamento di eventi traumatici e stressanti.\nSi tratta di un metodo strutturato la cui efficacia è stata comprovata da numerosi studi scientifici pubblicati nelle riviste di settore e praticato solo da professionisti accreditati.\nCos'è e come nasce l'EMDR\nL'Eye Movement Desensitization and Reprocessing o EMDR è traducibile in italiano come Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari.\nLa scoperta del metodo nasce con un evento del tutto casuale da parte della psicologa Francine Shapiro durante gli anni '80: passeggiando nel campus si accorse che l'ansia associata ai suoi pensieri andava scemando facendo scorrere velocemente lo sguardo da un punto all'altro del campo visivo. Da questa intuizione è stato costruito un metodo strutturato che oggi ha molto successo.\nElaborazione Adattiva dell'Informazione\nAlla base del metodo c'è il modello della Elaborazione Adattiva dell'Informazione secondo il quale un trauma viene immagazzinato in memoria come immagine, suono e emozioni, cognizioni e sensazioni fisiche associate che restano "vive" e contribuiscono a provocare un disagio più o meno intenso nell'individuo.\nL'obiettivo del metodo è quello di mettere in moto una rielaborazione di questo ricordo e tutte le informazioni associate in modo tale da vivere l'evento sotto una nuova prospettiva e integrarlo così con una veste funzionale nel nostro magazzino dei ricordi promuovendo un generale aumento del benessere.\nCome funziona la seduta di EMDR\nIl terapeuta comincia la seduta con la scelta di un ricordo particolarmente disturbante e chiede al soggetto di focalizzarsi su esso.\nA questo punto comincia la stimolazione dei movimenti oculari facendo spostare lo sguardo da destra a sinistra velocemente.\nAl paziente viene chiesto di riportare tutti i cambiamenti percepiti sia a livello fisico, sia a livello psicologico che sono stimolati dal ricordo.\nL'immagine del ricordo tende a modificarsi, sia a livello di contenuti, sia a livello di emozioni negative ad esso associate. Volendo usare una metafora, il ricordo viene "digerito": se prima ogni volta che si ripresentava alla memoria era sempre disturbante, dopo assume una forma più innocua. Il paziente dopo qualche seduta vede diminuire la sintomatologia legata al trauma e aumentare i comportamenti adattivi.\nPer iniziare un percorso di EMDR è opportuno accertarsi che il terapeuta abbia la formazione necessaria.\nBenefici della psicoterapia sul DNA e la cura dei traumi\nStudi neuroscientifici dimostrano come la relazione autentica ...


The Witcher 2, video della versione Xbox 360 | Io Videogioco\ndi Davide Leoni 30 Gennaio 20123\nIl sito polacco Polygamia.pl ha pubblicato un video dedicato a The Witcher 2, oltre ad una breve intervista al producer del gioco (interamente in polacco, ovviamente) il filmato contiene anche alcune scene di gameplay tratte dalla versione Xbox 360 del gioco.\nThe witcher 2 arriverà sulla console Microsoft il prossimo 17 aprile, in versione standard e da collezione. Rispetto alla versione PC questa edizione per Xbox 360 include numerosi contenuti aggiuntivi come nuove quest e missioni inedite.\nIl comparto grafico sembra più che discreto (anche se un filino inferiore rispetto alla versione PC) mentre il gameplay non ha subito modifiche di sorta.\nVideogiochi, uscite settimana 30 gennaio - 5 febbraio 2012


La mostra su Pablo Picasso a Castiglione del Lago proroga fino al 5 novembre e aggiunge all’esposizione un altro straordinario corpus di opere, la celebre “Barcelona Suite”, così da rendere la visita ancora più interessante ed esclusiva. Con 15.000 visitatori in quattro mesi di apertura, la mostra “La materia e il segno. Ceramica e grafica” al Palazzo della Corgna ha registrato un forte interesse di pubblico e critica. In tanti, italiani e stranieri, sono venuti ad ammirare le opere straordinarie dell’artista spagnolo con le quali anche Castiglione del Lago ha voluto rendergli omaggio nell’anno in cui si ricordano i 100 anni dal suo viaggio in Italia. Era il 1917 quando Picasso venne nel belpaese in compagnia dello sceneggiatore e drammaturgo Jean Cocteau alla ricerca di ispirazioni creative. L’esposizione a Castiglione del Lago presenta la creatività del più grande e influente artista del ‘900, che si è cimentato, nel corso della sua lunga e intensa esistenza, in tutti i generi artistici conosciuti: pittura, incisione, disegno e ceramica. La mostra è promossa dal Comune di Castiglione del Lago con il contributo della Regione Umbria.\nIn occasione della proroga arriva ad impreziosire il percorso di mostra il celebre corpus “Barcelona Suite”. Sarà possibile ammirare le cinque opere di Picasso pubblicate nel 1966 dal Museo Picasso di Barcellona sotto la stretta supervisione dell’artista, in occasione del suo ottantacinquesimo compleanno. La selezione riprende cinque famosi dipinti della prima produzione di Picasso che, attraverso un uso magistrale della tecnica litografica, rievocano perfettamente la forza pittorica e coloristica dell’artista. Si tratta di L’Attente (1901), La Dansueuse naine (1901), Me`re et enfant au fichu (1903), Harlequin (1917) e Madame Canals (dipinto a cavallo tra il periodo blu e il periodo rosa).\nLa gestione del circuito monumentale di Palazzo della Corgna è affidata alla Cooperativa Lagodarte, affiancata da Sistema Museo per le attività di valorizzazione e daAurora Group per la ristorazione e promozione di prodotti tipici locali.\nIl valore di questa esposizione al Palazzo della Corgna consiste nell’intensità eloquente dei manufatti. Picasso sperimenta temi e stili, trasformando forme tradizionali in forme uniche, in particolare nella ceramica, dove l’oggetto quotidiano diventa espressivo.\nLe cinque opere di Picasso che compongo la “Barcelona Suite” sono state pubblicate nel 1966 dal Museo Picasso di Barcellona sotto la stretta supervisione dell’artista in occasione del suo ottantacinquesimo compleanno. La selezione riprende cinque famosi dipinti della prima produzione di Picasso che, attraverso un uso magistrale della tecnica litografica, rievocano perfettamente la forza pittorica e coloristica dell’artista. Harlequin (dipinto del 1917) cattura gli echi cubisti e realisti dell’opera di Picasso; L’Attente (dipinto del 1901) e La Dansueuse naine (dipinto del 1901) sono invece caratterizzati dalle sperimentazioni post-impressioniste dell’artista nei primi del Novecento ben visibili nell’uso quasi aggressivo della tavolozza. Madame Canals (dipinto a cavallo tra il periodo blu e ilperiodo rosa) è stato definito da Gaya Nuño come uno dei più seducenti ritratti di donna nella storia della pittura. Infine, Me`re et enfant au fichu (dipinto del 1903) è opera iconica del periodo blu; ed è proprio la dominante blu a trasmettere quel senso angoscia e malinconia che attraversa i soggetti.\nOrari di apertura: agosto-settembre 9.30-19, ottobre-novembre 9.30-18.30 tutti i giorni. La biglietteria chiude mezz’ora prima. Con il passaggio all’ora solare (29 ottobre) la Rocca è visitabile fino alle 16.15. È possibile prenotare l’apertura straordinaria per visite riservate.


Akiba Gamers » Videogames » Notizie » Street Fighter V: Urien veste i panni di Gill nel nuovo set di costumi\nMemoriae 26 Settembre 2017 Commenti disabilitati\tNotizie, PC, PlayStation\nCAPCOM ha annunciato, nei meriti del picchiaduro Street Fighter V, l’arrivo di 14 nuovi costumi per i suoi personaggi. I vari costumi saranno acquistabili sia con denaro reale, al prezzo di 3,99 $ oppure attraverso la valuta del gioco, i Fight Money. Alcuni dei costumi rappresenteranno alcuni dei personaggi con delle divise scolastiche, come Ed, Cammy e Menat che vedranno il loro personaggio tornare, visivamente parlando, tra i banchi di scuola. Cammy nello specifico avrà anche altri costumi oltre a quello scolastico, così com e Chun-Li.\nInoltre, in vista della festa di Halloween, alcuni personaggi quali Dhalsim, M.Bison, Urien, Birdie e F.A.N.G. riceveranno dei costumi a tema. Guardando più nello specifico uno dei lottatori, Urien, riceverà un costume ispirato all’antagonista di Street Fighter III, Gill. Se vi siete persi i precedenti costumi di Halloween, non preoccupatevi, saranno nuovamente disponibili anche quest’anno assieme a questa carrellata di costumi.\nThe English Manor, mappa che già è stata presentata in Street Figher II, farà la sua ricomparsa a partire da domani. E nuove musiche sono sarano disponibili, ispirate alle tracce di Street Fighter II. Street Fighter V è già attualmente giocabile sia su PC che su console PlayStation 4. Nel frattempo godetevi in anteprima le immagini dei costumi dei lottatori.\nStreet Fighter V – Nuovi costumi


E' rottura tra Asl Salerno e sindacati: «Basta illazioni, serve discontinuità» - Giornale del Cilento\nE’ rottura tra Asl Salerno e sindacati: «Basta illazioni, serve discontinuità»\n«La replica del Direttore Generale alle legittime rivendicazioni delle Organizzazioni Sindacali è priva di senso e dimostra come non ci siano motivazioni valide e strutturate dietro la scelta di evitare il confronto con le rappresentanze dei lavoratori. Il Direttore dell’ASL avrebbe fatto meglio a continuare a dormire il sonno dei giusti che svegliarsi e fare illazioni di cattivo gusto. Infatti dal chiuso della sua stanza non si è reso conto che tutte le organizzazioni sindacali confederali hanno indetto lo stato di agitazione, in previsione dell’organizzazione di una giornata di sciopero e quindi se interlocutori preferenziali potessero esserci stati, lo sarebbero stati tutti». Lo dichiarano in una nota i Segretari Generali di CGIL FP- CISL FP – UIL FPL di Salerno, rispettivamente Antonio Capezzuto, Miro Amatruda e Donato Salvato.\n«La Direzione Generale forse non ha ancora capito che il settore del servizio personale è il punto di transito che è costretto a veicolare tutte le istanze dei lavoratori, al fine di evitare continui contenziosi e diffide e quindi è un livello di snodo, all’interno del quale si contemperano esigenze dei lavoratori e quelle dell’azienda. Infatti il contenzioso lievitato enormemente nei confronti dell’ente, mostra l’immobilismo assoluto che sta caratterizzando l’attuale gestione che se protratto ancora per pochi giorni, porterà al collasso l’azienda. Corto circuito comunicativo? Spiace dover rilevare che è l’Asl Salerno a vivere un vero e proprio cortocircuito amministrativo. Continueremo a tenere accesi i riflettori e a proseguire nella mobilitazione rispetto ad un’Azienda priva di Dirigenti capaci di dialogare e soprattutto di fare il proprio mestiere anche se lautamente compensati».\nLa direzione generale Asl Salerno, rappresentata da Mario Iervolino, in merito alla manifestazione sindacale indetta perché i lavoratori cercavano risposte sulle molteplici criticità sorte, aveva dichiarato: «Questa ASL è al lavoro per la revisione e la rivalutazione di tutti gli atti e le procedure che portano alla definizione degli istituti contrattuali, di cui alle richieste delle 00.SS., il tutto nel rispetto delle normative e dei diritti dei lavoratori. Probabilmente, per qualche componente di qualche sigla sindacale, il cambio di interlocutore in qualche servizio aziendale, avendo avuto precedentemente dei percorsi di confronto preferenziali, ha determinato una difficoltà di riscontro alle richieste quotidiane. Ciò, evidentemente, ha determinato un cortocircuito comunicativo».


Ma quest'inverno si potrà sciare? - Il mondo dello sport - Amici Del Baretto\nSunday at 11:08 AM in Il mondo dello sport\nAGI - Il crollo delle temperature degli ultimi giorni sta favorendo la produzione di neve artificiale in molte stazioni sciistiche lungo l'arco alpino. In alcune località il manto bianco, in attesa di essere battuto dai gatti delle nevi, copre già l'intero tracciato. I consorzi sciistici, gli albergatori e tutto il mondo che ruota attorno al turismo invernale, attende impaziente ciò che sarà definito il 23 novembre nel corso della Conferenza Stato-Regioni. Un incontro nel quale dovrebbero essere definire, numeri del contagio da coronavirus permettendo, quando e soprattutto con quali modalità dare il là alla sempre molto attesa stagione invernale.\nIn Italia, dal Friuli Venezia Giulia al Piemonte, l'indotto su tutta la filiera va dai 10 ai 12 miliardi di euro e, in caso di apertura solo dopo le festività, la perdita s'aggirerebbe attorno al 70% con conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro.\nIn caso di comprensorio o impianto di risalita in ‘zona rossa', le piste saranno aperte solo per sciatori professionisti (componenti di squadre nazionali) e comunque per sciatori di chiaro interesse nazionale.\nIn caso di ‘zone arancioni' gli impianti dovrebbero aprire con una riduzione del 50% della capienza massima per cabinovie e funivie (resta al 100% per le seggiovie)\nL'uso della mascherina chirurgica sarà reso obbligatorio su tutti gli impianti di risalita. Sarà fortemente agevolato l'acquisto degli skipass sia stagionali che giornalieri (avranno un tetto di emissione) al fine di evitare code alle casse. Per il momento non c'è ancora una vera e propria data d'inizio ma il periodo più “gettonato”, pandemia di Covid-19 permettendo, sembra essere quello dal 15 al 18 dicembre. Si tratta di date ipotizzate dai comprensori e consorzi turistici.\nIn Val Gardena in provincia di Bolzano ci saranno alcuni impianti che saranno aperti già il 14 dicembre per consentire gli allenamenti in vista delle due gare veloci di Coppa del mondo che si terranno il 18 e 19 sulla ‘mitica' Saslong. Analogo discorso vale per la Val Badia e Madonna di Campiglio (Trentino) dove le gare, sempre del Circo Bianco, sono in agenda rispettivamente il 20-21 dicembre e il 22.


Come Visualizzare le Foto Taggate Nascoste su Instagram\nInstagram permette di nascondere le foto taggate sul proprio profilo in maniera relativamente facile, ma per determinare come visualizzarle può volerci un po' di tempo. Sebbene non sia possibile mostrare contemporaneamente molteplici foto taggate, puoi visualizzare in modo veloce le immagini singole, purché ricordi chi le ha pubblicate. Questo articolo spiega come visualizzare le foto taggate che sono state nascoste sul tuo profilo Instagram.\nApri Instagram sul tuo dispositivo. L'icona dell'applicazione raffigura una macchina fotografica bianca su uno sfondo multicolore.\nVai al profilo dell'utente che ha pubblicato la foto. Puoi farlo premendo sul simbolo della lente di ingrandimento in basso a sinistra sullo schermo e poi usando la barra di ricerca per scrivere il suo nome. Una volta trovato il profilo giusto, premi su di esso per vedere le sue foto.\nSe non riesci a ricordare chi ha pubblicato una foto nascosta, puoi provare a premere sul simbolo del cuore in alto a destra sulla home page e poi scorrere le notifiche fino a trovare l'immagine.\nSeleziona una foto nascosta. Se ti trovi sul profilo dell'utente che ha pubblicato l'immagine, premi sul riquadro dell'anteprima della foto attualmente nascosta. Se invece stai scorrendo le tue notifiche, premi sul riquadro dell'anteprima dell'immagine sul lato destro dello schermo.\nPremi sul simbolo dei tre puntini in alto a destra. Verrà aperto un menu con diverse opzioni relative alla pubblicazione selezionata. X Fonte di ricerca\nIn alternativa, puoi premere sul tuo tag nella foto stessa e poi selezionare Mostra sul mio profilo.\nSeleziona Opzioni per i tag. Apparirà un nuovo menu pop-up dalla parte inferiore dello schermo.\nSeleziona Mostra sul mio profilo. Per verificare che il post venga effettivamente visualizzato, premi sulla tua immagine di profilo in basso a destra. Poi, scorri un dito verso il basso sullo schermo per ricaricare la pagina. Successivamente, premi sull'icona raffigurante una sagoma umana all'interno di un riquadro (si trova al centro dello schermo) e cerca la pubblicazione.