Brugermanual. til styresystem VUBMG101 - PDF\nBrugermanual. til styresystem VUBMG101\nDownload "Brugermanual. til styresystem VUBMG101"\n1 Brugermanual til styresystem DHP-R VUBMG101\n2 2 Danfoss VUBMG101\n3 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 2 Funktionsbeskrivelse Varme Fremføringstemperatur Integralstyring Tilskudsvarme Varmestop Rumfeedback, natsænkning og forskydning Temperaturgrænser for tvangsstart og tvangsstop Varmt vand Grundindstillinger Systemindstillinger Varmtvandsproduktion Top-Up funktion System med varmtvandsveksler og WCS Fremstilling af varmt brugsvand med TWC Driftsrestriktioner Tidsrestriktioner Returtemperatur Gennemstrømningssensor / tryksensor Overvågning af kuldebærertemperatur Shuntgrupper Udendørskompenseret kurve Kurve med sommerstop Konstant varme Konstant køling Køling Køletank og integralstyring Varmedumpning Kølekredsregulering Blokering af kulde Betjening Operatørpanelet Menuer Alarm Drifttilstand Information Indstillinger Varmepumpe Varme Tilskudsvarme Varmestop Saltovervågning Varmt vand WCS TWC Shuntgruppe Afkøling Manuel overstyring Udvidelsesenheder Sekundærpumpe WCS, TWC og Afkøling Shuntgruppe Systemindstillinger Serienummer Kodeord Ur Kodeord Netværk Sms Omstart Fabriksindstillinger Lokal backup Versionnummer Softwareopgradering Genopret kodeord Sprog 33 4 Ibrugtagning Grundlæggende indstillinger Master eller slave Indstillinger i hver varmepumpe Tilskudsvarme Udvidelsesmoduler Køling Funktionstest Kontrol af sensor Kontrol af aktuatorer Idriftsætning Finindstilling 38 5 Eksterne og overstyresystemer OPC-server for tilslutning til SCADA-systemer Alarmstyring og s Styring via ekstern PLC Sum alarmrelæ udgang 40 6 Alarmoversigt 41 7 Digitale ind- og udgange 43 8 Menuoversigt 45 VUBMG101 Danfoss 3\n4 4 Danfoss VUBMG101\n5 1 Introduktion WM HPC er det styresystem, som sidder i og styrer hver enkelt varmepumpe i LC-serien. Styresystemet kan arbejde enten som master eller som slave. Én pumpe i hvert anlæg, som kan bestå af op til otte varmepumper, skal være konfigureret som masteren. De øvrige skal være konfigureret som slaver. Et styresystem i master-tilstand kan ud over slavevarmepumper styre ekspansionsmoduler til varmtvandsladning (WCS), styring af varmt brugsvand (TWC), køling samt op til otte shuntslaver. Den WM HPC, som er udset til at være master, styrer anlæggets systemfremføringstemperatur. Hertil kobles derfor udetemperatursensorer, systemfremføringssensorer og systemets cirkulationspumpe. Masterpumpen kan også styre tilskudsvarme fra el, fjernvarme, oliebrænder eller brænder af anden type. WM HPC har et display, hvor man kan se og ændre indstillinger, alarmer, temperaturer m.m. WM HPC har også en internetbaseret brugergrænseflade, som låses op ved, at man køber en separat licens til den. Internetgrænsefladen gør, at man kan overvåge anlægget og ændre indstillinger via netværk, telefonmodem eller internet fra enhver pc med en internetbrowser. Når internetgrænsefladen er indlæst, kan man også få alarmer fra anlægget som . VUBMG101 Danfoss 5\n6 6 Danfoss VUBMG101\n7 2 Funktionsbeskrivelse 2.1 Varme Fremføringstemperatur Varmereguleringen i WM HPC skal sørge for, at bygningen holdes passende varm. Den styrer en eller flere varmepumper, som producerer varme og kan desuden indkoble tilskudsvarme, når der er behov for det. Systemfremføring kaldes den ledning, der fører varmt vand ud til bygningens radiatorer og andre varmeforbrugere. Temperaturen i vandet i fremføringen bestemmes af udendørstemperaturen. Udendørstemperaturen måles, og fremføringstemperaturen kan ses i en kurve. Denne kurve skal justeres, så den passer til den specielle bygning, den skal styre. Temperaturen, som ses i kurven, udgør målværdien integralstyringen Integralstyring Integralstyring bestemmer, om varmepumpen eller flere varmepumper skal køre, og om der er behov for tilskudsvarme. En varmepumpe kan kun slås til eller fra, og kommer derfor til enten at producere for meget eller for lidt varme. Målet for styresystemet er at producere en passende mængde varme, så systemfremføringstemperaturen ligger tæt på målværdien. Integralet beregnes ved at tage forskellen mellem systemfremføringstemperaturen og målværdien og lægge den til integralet hvert minut. Integralværdien VUBMG101 Danfoss 7\n8 bliver derfor til enheder i gradminutter og repræsenterer anlæggets energibalance. Hvis systemfremføringstemperaturen er en grad højere end målværdien i en time i træk, så vokser integralet til 60 gradminutter. Hvis systemfremføringstemperaturen er for lav, så falder integralværdien og bliver i stedet negativ. Når fremføringstemperaturen er korrekt, så ændres integralværdien ikke, den står helt stille. I styringen er der en indstillelig grænse Start hp1, som bestemmer ved hvilken integralværdi den første varmepumpe skal starte. Denne værdi skal være negativ. Når varmepumpen starter, kan det være, at den producerer mere varme, end der er brug for. Så vil integralet vokse, og når det når nul, slukkes der for varmepumpen. Systemfremføringstemperaturen kommer til i gennemsnit at have haft samme værdi som målværdien. Eftersom bygninger er træge systemer, så mærkes variationen i systemfremføringstemperaturen ikke på rumtemperaturen. Indstillingen Delta start vp afgør, hvor meget mere integralet skal falde under Start hp1, før den næste varmepumpe skal starte, og derefter igen før den næste, hvis systemet omfatter flere varmepumper. Hvis alle varmepumper startes og integralet stadig ikke falder, er der behov for tilskudsvarme. Start ekstra brænder afgør, hvor meget under startværdien for den sidste varmepumpe integralet må falde, før tilskudsvarmen starter. Når den er sunket til grænsen Fuld ekstra varmer under startværdien for sidste varmepumpe, skal tilskudsvarme gå for fuld kraft. Nøjagtig hvordan tilskudsvarmen fungerer, afhænger af tilskudsvarmens type. Integralet tillades at falde en smule mere ifølge indstillingen Integral dødzone, men derefter tillades den ikke at blive lavere. Op på den positive side begrænses integralets værdi af indstillingen Integral maks.grænse. Integralets aktuelle værdi kan aflæses på displayet Tilskudsvarme Styresystemet har en relæudgang Bloker tilskudsv. og et analogt 0 til 10 V signal Tilskudsvarme, som kan anvendes til at styre tilskudsvarme af forskellige typer. Når anlægget sættes i drift, angives det, om der findes tilskudsvarme og hvilken type, der er tale om Brænder Tilskudsvarmen kan bestå af en brænder til olie, piller, gas eller andet. Det forudsættes, at brænderen har sit eget styresystem, og at den genererer en konstant 8 Danfoss VUBMG101\n9 udgangstemperatur på vandet. Signalet Bloker tilskudsv. kan benyttes til at slukke helt for brænderen. Det analoge signal Tilskudsvarme styrer en shuntventil, der fører så meget varme ud fra brænderen, som der er behov for. Blokeringen af brænderen ophæves, når integralet når grænsen for start af tilskudsvarme. Når brænderen starter, kan dens system være fyldt med forholdsvist koldt vand, og det tager tid for den at komme op på korrekt temperatur. Shuntventilen er derfor lukket i et tidsinterval, der bestemmes af indstillingen Opvarmningsforsink.. Derefter antages brænderen at kunne levere energi. Shuntventilen styres proportionelt, således at den er helt åben, når integralet når grænsen for fuld tilskudsvarme, og lukket, når integralet er ved grænsen for start af tilskudsvarme. Når shuntventilen har været helt lukket et stykke tid, kan man antage, at brænderen ikke skal bruges et stykke tid, og den lukkes ned med signalet Bloker tilskudsv.. Hvor lang forsinkelsen skal være, før brænderen lukkes, bestemmes af indstillingen Brænder fra forsink El Tilskudsvarme i form af en elpatron med kun ét effektniveau styres af signalet Bloker tilskudsv.. Elvarme startes, når integralet passerer grænsen for start af tilskudsvarme, og den slås fra ved grænsen for start af den sidste varmepumpe. Når elvarmen er startet, styres den ikke kun af integralet, men også af reguleringsfejlen (forskellen mellem systemfremføringstemperatur og målværdi). Hvis reguleringsfejlen bliver større end indstillingen Fra-grænse, lukkes elvarmen. Det gøres for at forhindre, at elvarmen giver alt for høje fremføringstemperaturer. Så længe integralet ikke passerer grænsen for start af den sidste varmepumpe, startes elvarmen igen, hvis reguleringsfejlen kommer under Tilgrænse til 10 V Hvis tilskudsvarmen er fjernvarme, styrer WM HPC en shuntventil med signalet Tilskudsvarme. Tilskudsvarme kan også være af anden type, som kan styres proportionalt, for eksempel elvarme med flere effekttrin, som styres af et analogt indgangssignal. Signalet Tilskudsvarme er 100 % (10 V), når integralet har nået grænsen for fuld tilskudsvarme, og nul ved grænsen for start af tilskudsvarme. Ved fjernvarme behøves signalet Bloker tilskudsv. normalt ikke, men det findes alligevel. Blokeringen ophæves, når grænsen for start af tilskudsvarme nås, og blokeres igen, når integralet passerer grænsen for start af sidste varmepumpe. VUBMG101 Danfoss 9\n10 2.1.4 Varmestop Om sommeren har man ofte ikke brug for varme i huset. Temperaturen kan dog om natten midlertidigt falde så meget, at styresystemet starter en varmepumpe. Hvis man vil undgå dette, kan man anvende funktionerne for varmestop. Når udendørstemperaturen blivende har overskredet grænsen Varmestop grænse, aktiveres varmestop. Dette indebærer, at ingen varmepumpe tillades at producere varme, og tilskudsvarmen blokeres. Desuden stopper varmesystemets cirkulationspumpe. Hvad der menes med blivende, bestemmes af indstillingen Aktiveringstid grænse. For at varmestoppet skal blive ophævet, skal udendørstemperaturen komme under Varmestop grænse med mindst Varmestophyst. grader i mindst Deaktiv. tidsgrænse timer i træk. Varmestoppet kan indebære, at cirkulationspumpen står stille i lang tid. Derfor er der en pumpemotionsfunktion. En gang i døgnet startes cirkulationspumpen og kører i et minut. Disse tider kan ændres. Tilskudsvarmen kan blokeres tidligere ved lavere temperaturer. Der en en separate udendørstemperaturgrænse og hysterese til at blokere tilskudsvarmen, men uden tidsgrænserne Rumfeedback, natsænkning og forskydning Det er muligt at tilslutte en rumtemperatursensor til styresystemet i masterpumpen. Med rumfeedbackfunktionen kan målværdien for systemfremføringstemperaturen forskydes for at kompensere for, at der bliver for varmt eller for koldt inden døre. I styresystemet angives ønsket rumtemperatur Rum indst.punkt, og ved hjælp af en kurve angiver man, hvor meget målværdien skal forskydes ved forskellige afvigelser. En afvigelse på nul i Kurve rumtemp. feedb svarer til, at rumtemperaturen er perfekt. Det er praktisk slet ikke at have nogen forskydning for tæt på nul for at undgå selvsving. 10 Danfoss VUBMG101\n11 Rumfeedback kan suppleres med en funktion for natsænkning. I ugeskemaet Kalender rumtemp. kan man angive på hvilke tidspunkter i løbet af en uge, man ønsker at ændre rummålværdien. Hvor stor ændringen skal være, angives i indstillingen Kalenderforskydning. Indstillingen Forskyd. kurve giver brugeren mulighed for manuelt at forskyde hele målværdikurven for systemfremføringstemperatur. Dette påvirker målværdien lige meget for alle udetemperaturer Temperaturgrænser for tvangsstart og tvangsstop Målværdikurven for systemfremføringstemperatur sammen med rumfeedback og manuel forskydning kan resultere i stort set alle målværdier på fremføringstemperaturen. For at sikre, at temperaturen holder sig inden for rimelige grænser, findes der indstillinger for, hvor høj eller lav målværdien må være. Disse indstillinger hedder Maks. systemtemp. og Min. systemtemp.. Integralet ændres ganske langsomt. Efter en genstart, for eksempel efter en strømafbrydelse, kan det tage tid, før varmeproduktionen kommer i gang, fordi integralet da starter fra værdien nul. For at gøre opstartsforløbet hurtigere, kan man aktivere tvangsstartfunktionerne. Hvis systemfremføringstemperaturen falder mere end Grænse tvangstart vp grader under målværdien, så sættes integralets værdi umiddelbart til værdien for start af første varmepumpe, forudsat at denne grænse ikke allerede er overskredet. Nå reguleringsfejlen falder under grænseværdien Grænse tvangstart tv, sættes integralet til værdien for start af tilskudsvarme. Tvangsstop fungerer på tilsvarende måde, når systemfremføringstemperaturen bliver betydeligt højere end målværdien. Tvangsstop af tilskudsvarme sker to grader under Grænse tvangstart vp, mens varmepumperne stoppes præcis ved grænsen. Tvangsstart og stop deaktiveres, hvis disse grænser sættes til nul. 2.2 Varmt vand Grundindstillinger I hver pumpe skal der foretages en indstilling, som angiver, om den skal anvendes til varmt vand eller ej. Varmepumper, der laver varmt vand, har en skifteventil, der skifter om fra varmeproduktion til varmtvandsproduktion. Som grundindstilling afbrydes varmtvandsproduktionen, når reguleringspressostaten udløses. Man kan ændre dette i hver enkelt pumpe, så de i stedet stoppes, når der nås en temperaturgrænse Systemindstillinger I masterpumpen indstiller man, om systemet arbejder med dobbeltvæggede VUBMG101 Danfoss 11\n12 vandvarmere eller varmevekslere. Hvis anlægget arbejder med varmeveksler, skal tillægsmodulet WCS (Water Charge System - varmtvandslader) benyttes Varmtvandsproduktion Sensoren Start sensor varmt vand måler temperaturen på det vand, der går ud til vandvarmerne.. Når den falder under en vis grænse (Start grænse), startes en varmepumpe for at producere varmt vand. Varmtvandsproduktion har højere prioritet end varmeproduktion, så hvis en varmepumpe, som kan producere varmt vand, allerede er i gang, så skifter den over til varmtvandsproduktion. Hvis vandvarmertemperaturen fortsætter med at falde, indsættes yderligere varmepumper til at lave varmt vand. Indstillingen Deltagrænse næste vp angiver, hvor meget temperaturen tillades at falde, før næste varmepumpe startes. Hvis varmepumperne er indstillet til at lukke af ved en bestemt temperatur, så lukkes de af på samme måde, som de blev startet, når vandvarmertemperaturen begynder at nærme sig indstillingen Stopgrænse. Grundindstillingen er dog, at de producerer varmt vand, indtil reguleringstrykket udløses. Når en varmepumpe holder op med at producere varmt vand, går den over til at producere varme i stedet, hvis der er behov for det Top-Up funktion Før varmeproduktionen slukkes, udfører Top-Up funktionen en kontrol for at se, om den kan fylde det varme vand op først. Hvis varmtvandstemperaturen er mindre end Top up-temp.grænse grader over startgrænsen Start grænse, så laver den varmt vand i stedet for at stoppe med det samme. Top-up funktioen er deaktiveret som standard System med varmtvandsveksler og WCS WCS-modulet måler en fødetemperatur Wcs temperatur og styrer en fødepumpe og en styreventil. Hvis varmepumpens varmgaskreds anvendes til at lave varmt vand, skal man aktivere varmgasfunktionen. Det gør, at fødepumpen hele tiden er aktiv. Hvis ikke, er den kun aktiv, når en varmepumpe producerer varmt vand. Når fødepumpen er i drift, regulerer styreventilen temperaturen, så den er konstant. Lige efter at pumpen er startet, åbner ventilen helt, og den holdes åben det antal sekunder, som angives af indstillingen Wcs kontr.startfors., før reguleringen begynder. Målværdien for fødetemperaturen bestemmes af indstillingen Wcs indstil. punkt. Regulatoren er en PD-regulator med reguleringsparametrene Wcs p- område og Wcs d-faktor. 12 Danfoss VUBMG101\n13 2.2.6 Fremstilling af varmt brugsvand med TWC Modulet TWC (Tap Water Control) styrer og overvåger en elektrisk vandvarmer til varmt brugsvand. Modulet styrer elvarmeren og måler både udgående varmtvandstemperatur og returtemperaturen på varmtvandscirkulationen. Hvis en af disse temperaturer havner uden for definerede grænser, dannes der en alarm. Varmeelementets til- og frakobling styres af over- og undergrænser for både udgående vand og returvand. Af disse har den øvre grænse for udgående vand højeste prioritet for at undgå risiko for skoldning. Forskellige forsinkelser af tilkobling anvendes for udgående temperaturer og returtemperaturer. Der findes en særlig legionellafunktion til at sikre, at alle legionellabakterier i vandvarmeren bliver dræbt. Der benyttes et ugeskema til at bestemme, hvornår en legionellakørsel skal starte. Når den startes, tændes varmeren, indtil vandet når legionellastopgrænsen. Ugeskemaet aktiverer som grundindstilling aldrig legionellakørsel, men hvis vandvarmeren i normal drift sjældent når høje temperaturer, kan den indstilles til for eksempel at aktivere en ugentlig kørsel. 2.3 Driftsrestriktioner Tidsrestriktioner Varmepumpen har to tidsmæssige betingelser, som skal være opfyldt for at den kan starte. Den ene regel er, at når pumpen er stoppet, skal den stå stille i fem minutter, før den må startes igen. Den anden regel er, at der skal gå mindst 20 minutter mellem to starter. Denne tidsgrænse kan ændres med indstillingen Min. startinterval. Man kan se på displayet, at varmepumpen er blokeret af en tidsbetingelse samt hvor lang tid, der er tilbage, før den kan starte igen Returtemperatur Hvis temperaturen på returvandet går op over en indstillelig grænse, dannes en alarm, og varmepumpen standser. Denne alarm deaktiveres, når varmepumpen laver varmt vand, og alarmen forhindrer ikke varmepumpen i at begynde at lave varmt vand. Grundindstillingen for temperaturgrænsen er 48 C Gennemstrømningssensor / tryksensor I hver varmepumpe er der en indstilling, der angiver, om gennemstrømningen i kuldebæreren overvåges med en ekstern gennemstrømningssensor eller med en tryksensor. Hvis gennemstrømningssensoren er aktiveret, findes der en alarm med indstillelig forsinkelse, der stopper varmepumpen, hvis sensoren indikerer fejl. Ved tryksensor kan man vælge, om varmepumpen skal stoppe ved alarm eller ej. VUBMG101 Danfoss 13\n14 2.3.4 Overvågning af kuldebærertemperatur I masterpumpen kan man vælge at aktivere funktionen for overvågning af kuldebærertemperatur. Denne funktion kan for eksempel anvendes, hvis alt for lave temperaturer i kuldebærermediet skal undgås for at forhindre tilfrysning. Temperatursensorerne på alle varmepumper i drift benyttes til overvågning. For udgående kuldebærere er der en grænse for laveste temperatur. For indgående er der både en øverste og nederste grænse. Hvis en af disse temperaturgrænser overskrides blivende i et indstilleligt tidsinterval, så er der indtruffet en temperaturoverskridelse. Antallet af varmepumper i drift begrænses da ved, at en pumpe lukkes af. Hvis temperaturoverskridelsen fortsætter i endnu et tidsinterval, begrænses det maksimale antal pumper, der kan være i drift igen. Når temperaturoverskridelsen ophører, øges antallet af pumper i drift med en ad gangen for hvert tidsinterval. 2.4 Shuntgrupper Der kan kobles op til otte shuntmoduler til styresystemet. Et shuntmodul kan styre en cirkulationspumpe, en shuntventil og har en temperatursensor. Modulets opgave er at styre den temperatur, der måles ved hjælp af shuntventilen. Funktionen kan konfigureres til de situationer, som er præsenteret nedenfor. Regulatoren er en PI-regulator. En alarm dannes, hvis reguleringsfejlen overskrider en indstillelig grænse med indstillelig forsinkelse Udendørskompenseret kurve Hvis funktionen udendørskompenseret kurve vælges for shuntgruppen, så afhænger målværdien for regulatoren af udendørstemperaturen. Med en kurve angives forskellige målværdier for forskellige temperaturer. Cirkulationspumpen og shuntventilen lukkes, hvis udendørstemperaturen overstiger grænsen Shunt 1 stop udetemp. Pumpe og regulering starter igen, når temperaturen falder under grænsen med en indstillelig hysterese. Cirkulationspumpen motioneres med jævne mellemrum i de perioder, hvor den står stille Kurve med sommerstop Kurve med sommerstop har samme funktionalitet som udendørskompenseret 14 Danfoss VUBMG101\n15 kurve, blot med den forskel, at cirkulationspumpe og regulering lukkes, når varmepumpernes sommerstop aktiveres. Når denne funktion er valgt, er der derfor ingen specielle stopgrænser for shuntgruppen Konstant varme Konstant varme bruges til at holde en konstant temperatur, uafhængigt af udendørstemperaturen. I øvrigt er funktionen den samme som for udendørskompenseret kurve Konstant køling Konstant køling bruges til at regulere en kølekreds med konstant temperatur. Funktionen ligner konstant varme, men er beregnet til køling. Det indebærer også, at cirkulationspumpe og regulering lukkes, når udendørstemperaturen kommer under en indstillelig grænse. 2.5 Køling Med et kølesystem udnytter man varmepumpens kolde side til dannelse af komfortkøling. For at styre et kølesystem kræves tillægsmodulet HPC-CM Køletank og integralstyring Koldt vand lagres i en køletank. Der sidder en en temperatursensor i køletanken, som sammenlignes med en målværdi. Forskellen mellem målværdi og aktuel værdi integreres, og præcis som ved varme anvendes integralet til at styre, hvordan kølingen produceres. Når temperaturen i køletanken bliver for høj, bliver integralet positivt. Når køleintegralet passerer grænsen Start passiv afkøl., så begynder systemet at tilføre kulde til køletanken med såkaldt passiv køling. Det indebærer, at et kølemiddel cirkuleres gennem boringen og køletanken, uden at nogen varmepumpe startes. Der anvendes kun cirkulationspumper til kuldebærere. Varmen fra køletanken transporteres ned i jorden. Passiv køling kræver, at kølemiddelbæreren er koldere end køletanken. Grænsen Temp. diff grænse afgør, hvor meget koldere den skal være for, at venti- VUBMG101 Danfoss 15\n16 len til køletanken åbnes. Der er også en forsinkelse fra cirkulationspumpen til kølemiddelbærer starter til ventilen åbner, således at afkølet væske kan nå at komme op af boringen. Når køleintegralet passerer grænsen for aktiv køling, startes en varmepumpe, derefter sænker temperaturen på kuldebæreren, før den føres ind i køletanken. Hvis integralet fortsætter med at stige, startes flere varmepumper. Ventilen for aktiv køling skifter tilstand og kobler boringen fra. Kuldebæreren cirkulerer dermed kun gennem køletank og kompressorer, således at al produceret kulde kan udnyttes Varmedumpning Den varme, som produceres, når en varmepumpe kører for at producere kulde, anvendes i første omgang til at lave varmt vand og varme, hvis der er brug for det. Når disse behov er opfyldt, skal varmen dumpes. Dette kan ske på to forskellige måder. Enten føres varmen tilbage fra varmepumpernes varme side via en varmeveksler til kuldebærermediet og ned i boringen. Den anden mulighed er, at varmen køles væk med luft i en kølemiddelkøler. Kølemiddelkøleren aktiveres i indstillingen Konfig. afkøling. Hvis der anvendes kølemiddelkøler, er der en regulator, som styrer kølevifterne, med indstillinger for målværdi, P-område og I-tid. 16 Danfoss VUBMG101\n17 2.5.3 Kølekredsregulering Kulden tages ud af køletanken gennem en kølekreds. En shuntventil og en regulator holder en konstant temperatur på kølekredsen. Målværdi, P-område og I-tid skal indstilles for denne regulator. Modulet HPC-CM har indgange til en fugtighedssensor, som måler rumtemperatur og relativ luftfugtighed. Med den installeret kan man aktivere dugpunktstyring. Styresystemet beregner da det aktuelle dugpunkt og hæver målværdien på kølekredsen, hvis der er behov for det for at undgå kondens Blokering af kulde Produktionen af kulde kan blokeres af lav udendørstemperatur. En temperaturgrænse, med hysterese, blokerer anvendelse af aktiv køling. En anden blokerer anvendelsen af passiv køling. Når passiv køling også er blokeret, lukkes regulatoren og cirkulationspumpen for kølekredsen. Cirkulationspumpen motioneres med regelmæssige mellemrum. VUBMG101 Danfoss 17\n18 18 Danfoss VUBMG101\n19 3 Betjening 3.1 Operatørpanelet Operatørpanelet på pumpens front har et display, seks knapper og to lysdioder. Den grønne lysdiode viser, at varmepumpens styresystem er i gang og fungerer. Hvis den blinker, er der spænding på systemet, men displayet har ikke kontakt med styrecomputeren. Når systemet er i gang, anvender man piletasterne til at navigere rundt i menuerne og for at ændre værdier. Ok-tasten anvendes til at gå ind i en menu samt for at starte og afslutte en redigering. Escape-tasten bruger man til at gå tilbage til den forrige menu eller for at afbryde en redigering uden at gemme værdien. Den røde alarmlysdiode lyser, hvis der er en aktiv alarm. Lysdioden blinker, hvis der er en alarm, der kun kræver kvittering. Når operatørpanelet startes, kører det først en boot loader software. Denne software venter, til den kan kommunikere med styresystemet og kontrollerer, om hovedprogrammet skal opdateres. Den røde lysdiode blinker meget hurtigt udner denne tid. Hvis hovedoperatørpanelets software mister kommunikationen med styresystemet et minut eller mere, vil det starte boot loaderen igen. Dette sker, hvis WM HPS genstartes. 3.2 Menuer På øverste menuniveau er der 11 menuer, som man skifter mellem venstre- og højrepil. I en slavepumpe er der lidt færre menuer. Hvis man ikke bruger tas- VUBMG101 Danfoss 19\n20 terne på operatørpanelet i 15 minutter, skifter den til en grundtilstand, hvor den viser en oversigtsmenu. I en masterpumpe skifter den mellem flere oversigtsmenuer. Hvis der er en alarm, viser menuen den aktive alarm. Menuerne Status varmepumpe, Status master og Vp oversigt er oversigtsmenuer. Man kan ikke komme til disse menuer med pil op og pil ned. I en slavepumpe er der kun oversigtsmenuen Status varmepumpe. I de øvrige menuer Aktive alarmer, Alarmhistorik, Driftstilstand, Information, Indstillinger, Ekspansionsmoduler, Systemindstillinger samt Sprog, kan man gå op og ned. Det aktive menuelement markeres da med en understregning. Undermenuer skrives med store bogstaver og markeres med, de åbnes, når man trykker Ok. Hvis menuelementet består af en værdi, som kan ændres, kommer man ind i redigeringstilstanden, når man trykker Ok. Den værdi, som ændres, begynder da at blinke og ændres med pil op og pil ned. Visse værdier kan man kun gøre større eller mindre, andre redigeres med et ciffer eller bogstav ad gangen. Man vælger det ciffer, der skal ændres, med venstre- og højrepil. Man godkender og afslutter en ændring ved at trykke på Ok-tasten. Man kan også afbryde ved at trykke Escape. Man kommer tilbage til en menu på et højere niveau ved at trykke på Escape. Inden brugeren kommer ind i redigeringstilstand første gang, bliver man bedt om et passward. Passwordet er en firecifret kode. I grundindstillingen er koden Rediger et tal ad gangen og tryk så på OK. Hvis der tastes et forkert password ind 3 gange, er der en forsinkelse, før der kan laves et nyt forsøg. Når brugeren først er kommet ind, vil man være logget ind, indtil man logger ud ved at trykke på Escape-tasten øverst på menuniveauet, eller efter 15 minutters inaktivitet. 3.3 Alarm Menuen Aktive alarmer angiver de alarmer, der aktuelt er aktive, hvis der findes nogen. Alarmen overvåger, om der opstår en fejl. En del alarmer indikerer alvorlige fejl, som kan føre til, at varmepumpen skades, eller at den ikke kan bruges. Disse klassificeres som A-alarm, og varmepumpen kan ikke startes, så længe en A-alarm er aktiveret. Andre alarmer klassificeres som B-alarm, hvilket ikke betyder, at de ikke er alvorlige, men at de ikke forhindrer, at varmepumpen starter. Alarmer kan fungere på tre forskellige måder. Visse alarmer skal man kvittere for, før de bliver inaktive. Inden man kvitterer, skal man sikre, at det problem, der udløste alarmen, er løst. Andre alarmer forsvinder automatisk, når problemet forsvinder. En del alarmer forsvinder automatisk, men bliver alligevel i listen over aktive alarmer, indtil der kvitteres for dem. Det sker for sikre, at operatøren er opmærksom på, at alarmen er indtruffet. Hvis man vælger en aktiv alarm i listen og trykker Ok, kommer der flere informationer om alarmen. Ved at trykke på Ok igen, kan man kvittere for alarmen. 20 Danfoss VUBMG101\n21 Den, der kvitterer, skal derefter angive en underskrift på maksimalt tre bogstaver, som angiver, hvem der har kvitteret for alarmen. I menuen Alarmhistorik ser man alle alarmer, hændelser og fejl, der er indtruffet et stykke tid bagud. Man ser en alarm pr. skærmbillede og skifter skærmbillede med pil op og pil ned. Menuen er en liste, hvor de seneste hændelser står øverst. Alarmer noteres først, når de bliver aktive, og derefter også når de bliver inaktive, og der kvitteres for dem. Fejl er alarmer, som vedrører selve styrecomputeren, og hændelser er forhold, der er indtruffet, men som ikke udgør nogen fejl. En omstart noteres for eksempel som en hændelse. Man kan herved se i alarmhistorikken, om der har været strømafbrydelse. 3.4 Drifttilstand I menuen Driftstilstand kan man lukke varmepumpen samt hele anlægget eller dele af det. Varmepumpen skal normalt være i drifttilstand Automatik, men kan også omstilles til hvile, kun varme eller kun varmt vand. Hvis varmepumpen er master, er der tilsvarende indstillinger for anlægget som helhed samt mulighed for at deaktivere funktionen for slavemoduler. 3.5 Information Menuen Information indeholder flere undermenuer med forskellige typer information om systemets status. Under Temperaturer findes samtlige målte temperaturer i systemet anført samt integralværdier og en del beregnede temperaturer. Nøjagtig hvad, der er på listen, afhænger af systemets konfiguration. Driftsstatus lister statusinformation om varmepumpen og systemet i øvrigt. Under Driftstid finder man drifttidsinformation. Under Databaser findes de værdier, der logges i listede databaser. Vælg først en kategori og tryk ok, og vælg så en værdi. Tryk for at vise et grafisk plot over, hvordan værdien har ændret sig et stykke tid bagud. Den anden kategori indeholder værdier, der ændres hurtigt, som shuntsignaler. De sidste 20 minutter bagud kan ses. Minutter viser temperaturer og signaler, der skifter langsommere. Der gemmes en værdi hvert minut, og de sidste 24 timer kan ses. Timer gemmer en værdi hver time, og de sidste 30 dage bagud kan ses. Timegennemsnit, maks og gennemsnit er lignende, men gemmer ikke øjeblikkelige værdier, men gennemsnitsværdien, højeste og laveste værdier for timen hhv. Databaseplottet vises med aktuel tid på den mest rigtige position. X aksen har en fast skalering og y aksen er autoskaleret for at tilpasse dataene. Koordinatsystemet og labelen kan gemmes for ikke at tilsløre plottet ved at trykke på ned-tasten. VUBMG101 Danfoss 21\n22 3.6 Indstillinger Menuen Indstillinger har undermenuer med indstillinger for systemets forskellige dele. For en slavepumpe er der kun indstillinger, som gælder selve varmepumpen. Indstillingsparametrene forklares kortfattet nedenfor Varmepumpe Driftstilstand Denne indstilling afgør, hvad varmepumpen kan gøre. Hvile indebærer, at varmepumpen er lukket, og automatik, at den helt styres af styresystemet. Kun varme og kun varmt vand indebærer, at varmepumpen styres af styresystemet, men kun for at fremstille enten varme eller varmt vand. Varmtvandsproduktion Denne indstilling fortæller styresystemet, om varmepumpen kan anvendes til at fremstille varmt vand eller ej. Kompressorforsink. Når varmepumpen starter, starter kompressoren et antal sekunder efter kuldebærerpumpen. Denne indstilling afgør, hvor lang forsinkelsen er. Min. startinterval For at varmepumpen ikke skal starte og stoppe alt for hyppigt, bruges denne begrænsning, som angiver hvor lang tid, der mindst skal gå mellem én start og den næste. Kontrolpress. fors. Hvis reguleringspressostaten er aktiv i længere tid end denne indstilling angiver, dannes en alarm, og varmepumpen stopper. Rp for varme Denne indstilling aktiverer og deaktiverer alarmen for reguleringspressostaten, når varmepumpen fremstiller varme. Varmtvand stop kond. Denne indstilling afgør, om varmepumpen skal stoppe med at fremstille varmt vand, når varmtvandstemperaturen har nået den indstillede grænse, eller om den først skal stoppe, når reguleringspressostaten indikerer, at den ikke kan varme vandet mere. Grænseværdi returtemp Alarmgrænse for høj returtemperatur til varmepumpen. Ved alarm stoppes varmepumpen, indtil temperaturen er faldet tilstrækkeligt. Denne alarm gælder ikke, når varmepumpen fremstiller varmt vand. Maxrettemp hw fors. Ovenstående alarm blokeres også et stykke tid efter, at varmepumpen er holdt op med at fremstille varmt vand. Hvor længe angives i denne indstilling. 22 Danfoss VUBMG101\n23 Tempdiff Kuldebærer Dette er en alarmgrænse, som giver en alarm, når temperaturforskellen mellem ind- og udgående kuldebærer overskrider grænsen. Stor forskel gør, at pumpens virkningsgrad daler og tyder på lavt kuldeflow, hvilket for eksempel kan skyldes et tilstoppet filter. Tryk/flow-vagt Denne indstilling fortæller styresystemet, om kuldebærerstrømmen overvåges af en gennemstrømningssensor eller en tryksensor. Alarm forsinket flow Alarmforsinkelse for gennemstrømningssensor. Flow alarm-klasse Denne indstilling afgør, om kuldebærerstrømmens alarm skal være en A- eller en B-alarm Varme Kont. varmtilf. kurve Indstillingskurve, som afgør, hvilken temperatur, systemfremføringen skal have ved forskellige udetemperaturer. Hvert punkt i kurven kan ændres. Indstillingen Forskyd. kurve muliggør parallelforskydning af hele målværdikurven. Rumtemp. feedback Indstilling, som aktiverer eller deaktiverer rumfeedbackfunktionen. Rum indst. punkt Rumtemperaturens målværdi. (Kun hvis rumfeedback er aktiveret.) Kurve rumtemp. feedb Kurve, som afgør hvor meget målværdikurven for systemfremføringstemperaturen skal forskydes ved forskellige afvigelser fra rummålværdien. Kalender rumtemp. Ugeskema, som bestemmer i hvilke tidsrum rummålværdien skal forskydes, for eksempel til natsænkning. Indstillingen Kalenderforskydning angiver, hvor meget rummålværdien skal forskydes, når ugeskemaet er aktivt. Maks. systemtemp. Højeste værdi, som systemfremføringens målværdi må antage. Min. systemtemp. Laveste værdi, som systemfremføringens målværdi må antage. Integral maks.grænse Højeste positive værdi, varmeintegralet tillades at antage. Start hp1 Integralegrænse for start af den første varmepumpe. VUBMG101 Danfoss 23\n24 Delta start vp Indstilling af hvor meget integralet må falde mellem hver start af yderligere varmepumper. Start ekstra brænder Indstilling af hvor meget integralet skal falde, efter at alle varmepumper er startet, før tilskudsvarmen startes. Fuld ekstra varmer Indstilling af hvor meget integralet skal falde efter, at alle varmepumper er startet, før maksimal tilskudsvarme opnås. Integral dødzone Indstillingen angiver hvor meget integralet må falde efter, at fuld tilskudsvarme er startet, før dens værdi begrænses. Grænse tvangstart vp Hvis fremføringstemperaturen falder mere end denne grænse under målværdien, tvangsstartes omgående en første varmepumpe, hvis der ikke er nogen varmepumpe i gang til at lave varme. Grænse tvangstart tv Hvis fremføringstemperaturen falder mere end denne grænse under målværdien, tvangsstartes alle tilgængelige varmepumper og tilskudsvarmen ved at integralet sættes til grænsen for start af tilskudsvarme Tilskudsvarme Ekstra varmertype I denne indstilling angives hvilken type af tilskudsvarme, der er koblet til styresystemet. Opvarmningsforsink. Opvarmningsforsinkelse fra det tidspunkt, hvor tilskudsvarmen hæves og brænder startes, og til shuntventilen begynder at anvende varme fra brænderen. Brænder fra forsink. Forsinkelse fra det tidspunkt, hvor shuntventiler lukker helt til, og indtil brænderen lukkes. Til-grænse Tilskudsvarme i form af en elpatron, som kun kan slås enten helt fra eller til, styres udover integralgrænserne også af temperaturgrænser. Hvis systemfremføringstemperaturen falder mere den denne indstilling under målværdien, startes elvarmen, hvis integralet ligger i området for tilskudsvarme. Fra-grænse Elpatronen for tilskudsvarme lukkes af, når systemfremføringstemperaturen overskrider målværdien med mere end denne indstilling angiver. 24 Danfoss VUBMG101\n25 3.6.4 Varmestop Varmestop grænse Udetemperaturgrænse for stop af varmeproduktion. Varmestophyst. Denne indstilling angiver, hvor meget under stopgrænsen udetemperaturen skal falde, inden varmestoppet ophæves. Aktiveringstid grænse Denne grænse angiver, hvor lang tid i træk udetemperaturgrænsen må overskrides, inden varmestop aktiveres. Deaktiv. tidsgrænse Tidsgrænse for, hvor lang tid i træk vilkårene for ophævelse af sommerstop skal være opfyldt, inden varmestop ophæves. Pumpemotionsinterv. Tidsinterval for pumpemotionering af systemcirkulationspumpen ved varmestop. Pumpemotionstid Denne indstilling angiver, i hvor lang tid systemcirkulationspumpen skal køre ved pumpemotionering Saltovervågning Saltvandskontrol Aktivering af overvågningsfunktionen for kuldebærertemperatur begrænsning af antallet af pumper i drift. Saltv. ud min temp. Laveste tilladte temperatur på udgående kuldebærer. Saltv. ind min temp. Laveste tilladte temperatur på indgående kuldebærer. Saltv. ind maks temp Højeste tilladte temperatur på indgående kuldebærer. Tidsgrænse Tidsgrænse for begrænsning af antallet af varmepumper i drift, når kuldebærertemperaturen overskrider en af grænserne Varmt vand Start grænse Temperaturgrænse, hvor en varmepumpe startes for at lave varmt vand. VUBMG101 Danfoss 25\n26 Deltagrænse næste vp Temperaturdifference for start af yderligere varmepumper. Anvendes også til at begynde at lukke varmepumper, når temperaturen begynder at nærme sig Stopgrænse. Stopgrænse Temperaturgrænse, hvor varmtvandsproduktion skal ophøre for de pumper, som ikke er indstillet til at stoppe, når reguleringspressostaten udløses. Top up-funktion Aktivering og deaktivering af Top-Up-funktionen. Top up-temp.grænse Indstillingen angiver, hvor meget under Stopgrænse temperaturen skal være, for at TopUp-funktionen skal bede om, at en varmepumpe laver varmt vand i stedet for at stoppe WCS Wcs indstil.punkt Målværdien for varmtvandsfødekredsen. Wcs p-område P-område for regulatoren. Wcs d-faktor D-faktor for regulatoren. Wcs kontr.startfors. Når cirkulationspumpen starter, åbner styreventilen først helt. Denne parameter angiver, hvor længe ventilen skal være helt åben, inden regulatoren begynder at styre. Min. ventilsignal Hvis styreventilen ikke kan lukke helt, angiver man her hvor åben den mindst skal være TWC Start temp. ud Temperaturgrænse på udgående varmt vand for start af elpatron. Stop temp. ud Temperaturgrænse på udgående varmt vand for stop af elpatron. Start temp. retur Temperaturgrænse på recirkuleret varmt brugsvand for start af elpatron. Stop temp. retur Temperaturgrænse på recirkuleret varmt brugsvand for stop af elpatron. 26 Danfoss VUBMG101\n27 Start fors. ud Tidsforsinkelse ved start af elpatron på grund af lav temperatur på udgående varmt brugsvand. Start fors. retur Tidsforsinkelse ved start af elpatron på grund af lav temperatur på recirkuleret brugsvand. Alarmgrænse TWC ud Alarmgrænse for lav temperatur på udgående varmt brugsvand. Alarmfors. TWC ud Alarmforsinkelse for ovenstående alarm. Alarmgrænse TWC in Alarmgrænse for lav temperatur på recirkuleret varmt brugsvand. Alarmfors. TWC in Alarmforsinkelse for ovenstående alarm. Legionella stoptemp. Stoptemperatur for legionellakørsel. Legionella-kalender Ugeskema for start af legionellakørsler Shuntgruppe De otte shuntgrupper, man kan installere i systemet, har hver sin undermenu. Indstillinger for en shuntgruppe kan udføres uanset om den er aktiv eller ej. Shunt 1 kontroltype Valg af shuntgruppens funktion. Shunt 1 kurveindst. Målværdikurve, hvor målværdien for forskellige udendørstemperatur angives. For kurvestyrede shuntgrupper. Shunt 1 indstil.p. Målværdi for shunts med konstantholdende funktion. Shunt 1 stop udetemp Udetemperatur hvor shuntgruppens cirkulationspumpe og regulator standser. Shunt 1 hysteresis Hysterese for genstart af cirkulationspumpe og regulator. Shunt 1 p-omr. P-område for shuntens regulator. Shunt 1 i-tid I-tid for shuntens regulator. VUBMG101 Danfoss 27\n28 Shunt 1 pumpemot.tid Denne indstilling angiver, hvor længe cirkulationspumpen skal motioneres hvert døgn, når den er lukket på grund af udetemperaturen Afkøling Øverst i menuen for køling findes indstillingen Konfig. afkøling, som angiver kølemodulets funktion. Under denne findes menurubrikker for forskellige grupper af indstillinger for køling Køletank Indst.punkt tank Målværdi for temperaturen i køletanken. Start passiv afkøl. Integralværdi for start af passiv køling. Start aktiv køling Indstillingen angiver, hvor meget over start af passiv køling integralværdien må stige, før aktiv køling startes med en varmepumpe. Delta start vp Integraledifference for start af yderligere varmepumper. Temp. diff grænse For at man skal kunne køle køletanken med kølemiddelbæreren, skal denne have en lavere temperatur end køletanken. Denne indstilling angiver, hvor meget koldere den skal være, inden ventilen til køletanken åbner. Hvis indstillingen sættes til nul, udføres slet ingen kontrol. Cirkulationsforsink. For at koldt vand skal nå at blive pumpet op af boringen og komme frem til køletanken, inden ventilen til køletanken åbner, anvendes denne forsinkelse, når en cirkulationspumpe starter for passiv køling. Længere ledninger gør, at der er brug for en større forsinkelse Kølekredsløb Indst.punkt kølekr. Målværdi for kølekredsen. Dugpunktstyring Aktiverer og inaktiverer dugpunktstyring. Der kræves en luftfugtighedssensor til dugpunktstyring. P-område P-område for kølekredsregulatoren. I-tid I-tid for kølekredsregulatoren. 28 Danfoss VUBMG101\n29 Pumpemotionsinterval Pumpemotionsinterval for kølekredsens cirkulationspumpe. Pumpemotionstid Denne indstilling angiver, hvor længe cirkulationspumpen skal køre ved pumpemotion Blokering Aktiv bloker grænse Udetemperatur for blokering af aktiv køling. Under denne temperatur anvendes ikke aktiv køling. Hysteresis aktiv Hysterese for blokering af aktiv køling. Udetemperaturen skal overskrides Aktiv bloker grænse med så stor en værdi, at aktiv køling tillades. Passiv bloker grænse Udetemperaturgrænse for blokering af passiv køling. Under denne temperatur anvendes ingen køling. Hysteresis passiv Hysterese til blokering af passiv køling. Udetemperaturen skal overskride Passiv bloker grænse med mindst denne mængde, før passiv køling tillades Overskudskøler Indstillingerne i denne menu anvendes kun, hvis anlægget har overskudskøling. Indst.punkt køler Overskudskølingens målværdi, det vil sige den temperatur, den forsøger at køle til. P-område P-område for regulatoren. I-tid I-tid for regulatoren Manuel overstyring Ved manuel styring kan alle udgange og en del andre signaler styres manuelt. Man indstiller dels, hvad man vil køre manuelt, dels hvilken værdi, man vil have på udgangen eller signalet. Hvis en manuel styring lukkes, tager automatikken over med det samme. For ikke at risikere at glemme en udgang i manuel tilstand, vender de automatisk tilbage til automatik efter en halv time. De vender også tilbage til automatik efter omstart. VUBMG101 Danfoss 29\n30 Den første indstilling i menuen manuel styring er indstillingen hurtigtilstand. Denne indstilling kan anvendes, når systemet bliver prøvekørt. Den gør, at varmeintegralet beregnes 60 gange så hurtigt som normalt. Der vendes ikke automatisk tilbage fra denne indstilling. 3.7 Udvidelsesenheder Denne menu anvendes til at installere og afinstallere udvidelsesenheder. Hver type af slaveenhed har sin egen undermenu. Alle tilsluttede og fungerende enheder findes i listen under den respektive menu. I disse lister bliver enhederne identificeret med deres serienummer. Serienummeret er også udskrevet på det enkelte apparat Sekundærpumpe Varmepumper skal ikke aktiveres i masteren, for at de skal begynde at fungere. De fungerer automatisk, så snart de er tilsluttet og har spænding. Hvis en slavepumpe ikke har kontakt med en master, vil den udløse en alarm. Hvis man også vil have alarmen i masteren, skal man aktivere slavepumperne. For at kunne fjerne en slavepumpe uden af få en alarm, skal den deaktiveres. De serienumre, man ser i listen, er serienummeret på styreenheden WM HPC. Man kan aflæse det nederst til venstre på styreenhedens sokkel. Hvis man udskifter en WM HPC i en varmepumpe, vil den herved se ud som en ny varmepumpe for masteren. Den gamle skal da deaktiveres, og den nye skal aktiveres WCS, TWC og Afkøling Man kan kun have en af hver af disse tre modultyper. Hvis man har flere af samme type tilsluttet, kommer det ikke til at fungere. Alle tilsluttede enheder af hver type findes i listen under den respektive menu. Hvis der er mere end en på listen, er der en fejl. WCS, TWC og Shunt er faktisk samme type modul, HPC-EM. Funktionen indstilles med dip-kontakter i modulets front, og hvis et modul er fejlindstillet, havner det på den forkerte liste. Disse moduler fungerer ikke, før de er blevet aktiveret Shuntgruppe Man kan have op til otte shuntmoduler aktive i et system. Alle moduler i findes i listen under menuen shunts. For en shunt vælger man ikke bare, om den skal være aktiv eller ej, man vælger også, hvilken shuntgruppe, den er koblet til. I indstillingsmenuen er der indstillinger for shunt et til otte. I udvidelsesmodulmenuen vælger man, hvilken enhed der er shunt et, shunt to og så videre. Et shuntmodul er en HPC-EM med funktionsomskifteren sat til Shunt. Modulets serienummer står på dets front. 30 Danfoss VUBMG101\n31 3.8 Systemindstillinger Under systemindstillinger er der menuer med indstillinger, der vedrører selve styresystemet WM HPC Serienummer Denne menu viser serienummeret for WM HPC. Dette valg slår menunavigeringsfunktionen til og fra. Når den er aktiv, vises en menukode for hver menu, når man navigerer rundt i menuerne. Denne kode beskriver, hvor i menutræet man befinder sig Kodeord Under kodeord kan man ændre kodeordet for displayet. Man kan også nulstille for internetsiderne til grundkodeordet. Grundkodeordet får man ved køb af en licens til internetgrænsefladen Ur I denne menu kan man indstille det interne ur. Uret bruges til ugekalenderen for rumtemperatur samt til tidsstempling af alarmer og hændelser. Uret har intern backup og kan klare nogle dages strømafbrydelse Kodeord I password menuen kan du ændre passwordet for operatørpanelet. Standardpassworden er Netværk I denne menu kan du se og ændre netværksindstillinger, som f.eks. IP-nummer, netmaske og gateway Under kan man se og ændre indstillinger for og -modtagere. kan kun aktiveres fra internetgrænsefladen Sms Under SMS kan man se og ændre indstillinger for SMS. SMS kan kun anvendes, hvis man har et kompatibelt GSM/GPRS-modem tilsluttet til WM HPC. SMS kan kun aktiveres fra internetgrænsefladen. Første indstilling er en begrænsning af, hvor mange SMS er, der må sendes i en 24 timers periode. Denne grænse findes for at begrænse omkostninger i tilfælde af, at en alarm er forkert indstillet, eller et delsystem har en fejl, der VUBMG101 Danfoss 31\n32 aktiverer og deaktiverer den samme alarm meget ofte. Når antallet af sendte SMS er har nået maksimumsgrænsen, sendes yderligere en SMS med oplysning om, at der ikke vil blive sendt flere SMS er. Op til fire telefonnumre for SMS-modtagere kan angives. Husk, at landekoden skal angives i telefonnummeret. Testfunktionen kan bruges til at sende en test- SMS og kontrollere, at modem og telefonnummerindstilling fungerer Omstart Under denne menu kommer man til en kommando til at genstarte varmepumpens styresystem uden at afbryde strømmen Fabriksindstillinger Under denne menu er der en kommando, der ændrer alle indstillinger i apparatet tilbage til fabriksindstillingerne. Indstillinger for kodeord og netværk berøres ikke Lokal backup I WM HPC er der mulighed for at gemme alle aktuelle indstillinger internt. Disse kan genaktiveres på et senere tidspunkt. Når man genaktiverer, overskrives de aktuelle indstillinger med indstillinger fra det tidspunkt, hvor backup en blev foretaget. Indstillinger for kodeord og netværk berøres ikke Versionnummer Under menuen version kan man læse, hvilke versioner af firmware, applikations-script og internetsider, der findes i apparatet. Ved problemer kan dette være vigtige oplysninger for supporten Softwareopgradering Softwareopgradering er en kommando til temporært at sætte passwords for webadgang til standardværdier, så du kan opgradere software i WM HPC, selv om du ikke har en weblicens. Passwordet for config login niveau er sat til ef56 i 30 minutter. På samme tid vil webbrugerens interface blive deaktiveret. Hvad du kan gøre, er at køre en opgraderingssoftware, der bruger Ethernet til at opgradere software i controlleren. Efter 30 minutter nulstilles web passwordene til de værdier, du får, når du køber weblicensen, uanset hvad de var før Genopret kodeord Genopret kodeord nulstiller passwords for webadgang til de passwords, du får, når du køber en weblicens. Denne kommando kan bruges, når passwordene er blevet ændret og glemt. 32 Danfoss VUBMG101\n33 Password for operatørpaneladgang påvirkes ikke. Hvis dette password glemmes, kan det ændres fra webinterfacet. 3.9 Sprog I denne menu indstiller man det sprog, der skal anvendes på operatørpanelets display. Menuerne på øverste niveau er ordnet cirkulært, således at man kommer til alle menuer, uanset om man bevæger sig mod højre eller venstre. Hvis det første, man vil gøre, er at ændre indstillingen af sproget, så ligger sprogmenuen et eller flere skridt til venstre lige efter opstart. Gå ned til sprogindstillingen og tryk OK. Når teksten blinker, så brug op og ned piletasterne for at vælge sprog, og tryk så OK igen. VUBMG101 Danfoss 33\nBrugermanual til styresystem DHP-R VUBMG101 2 Danfoss VUBMG101 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 5 2 Funktionsbeskrivelse... 7 2.1 Varme... 7 2.1.1 Fremføringstemperatur...7 2.1.2 Integralstyring...7


Rogue Assassin Blu-Ray Film → Køb billigt her - Gucca.dk\nDa FBI-agenten Jack Crawford mister sin partner, gør han det til sin livsmission at finde morderen - den notoriske hitman, Rogue. Men Rogue er forsvundet, og først tre år senere dukker han op for at... Læs mere.\nDa FBI-agenten Jack Crawford mister sin partner, gør han det til sin livsmission at finde morderen - den notoriske hitman, Rogue. Men Rogue er forsvundet, og først tre år senere dukker han op for at afgøre en blodig mafiastrid mellem San Fraciscos asiatiske gangsterbander. Jack Crawford er klar til at byde ham velkommen. Men i sin iver efter hævn mister Jack sin professionelle dømmekraft, og mens volden eskalerer, udvikler krigen sig til et mareridt for den hævntørstige FBI-agent.\nSikkerheden er utrolig vigtig, når man handler online, og vi prioriterer selvfølgelig sikkerhed højt. For at få den bedste garanti for sikkerheden ved online betaling, har vi opnået at få NETS til at godkende vores online betalingsløsning. Køb og betaling er derfor 100% sikkert.\nVi har altid 30 dages returret, og det er uagtet hvilke varer, du har købt hos os. Så fortryder du af en eller anden grund dit køb, og ikke ønsker at beholde din vare, kan du uden dårlig samvittighed sende varen retur til os, herefter vil du få dine penge refunderet. Før du returnerer dit produkt, så har du altid den mulighed at kontakte os, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.\nDet er vigtigt, at du som vores kunde modtager dit produkt både sikkert og hurtigt. Vi bestræber os på, at du får din vare leveret indenfor 1-2 hverdage, såfremt vi er lagerførende. Der vil aldrig være tvivl om lagerstatus, for det fremgår ud for hver enkelt vare, inden du foretager en bestilling. Du kan altid sende en e-mail eller ringe til os, såfremt du er i tvivl om leveringstiden eller lagerstatus.\nHos Gucca er der flere forskellige betalingsmuligheder at vælge imellem. Her bør du naturligvis vælge den betalingsmulighed, der passer dig bedst. Lige meget hvilken betalingsmulighed, du benytter - kan du altid føle dig tryg og sikker. Her finder du alle vores betalingsmuligheder. Husk at pengene først trækkes fra din konto, når vi afsender dit produkt.\nOpstår der problemer, eller har du spørgsmål når du besøger Gucca.dk, ringer eller skriver du naturligvis bare til os. På hverdage imellem klokken 10-15 sidder vi klar på e-mail og ved telefonerne, og vi er klar til at assistere dig - med et smil og godt humør.\nHvis du har behov for det, så har du mulighed for at tracke din ordre, fra det øjeblik vi sender ordren, til den er fremme på din adresse. Når købet er helt fuldendt, kan du bagefter få adgang til din egen ordreside. På din personlige ordreside kan du se, hvornår vi afsender din pakke. Vi sender en e-mail, lige så snart vi har sendt din ordre.\nVores brugere har bedømt Rogue Assassin Blu-Ray til 5 ud af 5 stjerner - baseret på 2 bedømmelser og 0 anmeldelse\nproduct_stock_yes product_offer_no product_preorder_no\tproduct_buyable_yes product_group_bluray path__forside path__film path__blurayfilm path__action path__rogueassassin


Karaokebutik.dk alternativer ⇒ 12 webshops du også bør kende\nEn del internet foretagender som Karaokebutik.dk frembyder i vore dage mange forskellige muligheder for fragt. En favorit iblandt mange er nu om dage udleveringssteder, fordi det giver dig fuld fleksibilitet til at hente dine nye produkter fra Karaokebutik lige når det passer dig. Leveringsformen er jo i høj grad fremkommelig, samt ofte tillige den mest betalelige metode til levering.\nDu kunne alternativt vælge at vælge levering hjem til dig eller ud på din arbejdsplads. Metoden er sædvanligvis lidt mere omkostningsfuld, men også særdeles let. Den prisbilligste leveringstype kan ikke modsiges at være at du selv henter ordren, hvilket nødvendiggør at du har bopæl lige ved Karaokebutik.dks hjemsted.\nLeveringstiden er naturligvis ultra bestemmende såfremt vi har behov for ordren straks, og af den grund er det ret så essentielt at man gransker den anslåede leveringsdato for det aktuelle produkt.\nMasser af online webshops giver løfte om muligheden for dag-til-dag levering på en lang række varenumre, hvilket er forudsat at der bestilles forinden et konkret klokkeslæt, således at de garanteret kan nå at få dit nye produkt distribueret forinden Karaokebutik får fri.\nEnkelte e-butikker yder fragt uden beregning, men i mange tilfælde afkræver det at du shopper for et præcist beløb. Derudover skal du overveje den mest letkøbte leveringsmodel, der typisk – hvad end man bor nær Næstved, Varde eller Faaborg – vil være at få fragtfirmaet til at køre produkterne fra Karaokebutik.dk til et udleveringssted.\nDet er efterhånden vældig ukompliceret for alle at analysere priser fra diverse shops på nettet, og derfor har langt de fleste internet virksomheder været nødt til at tvinge salgsværdien på en række af deres produkter – til drenge og piger, men også til kvinder og mænd – kolossalt, og endda nogle gange byde på fragt uden omkostninger.\nDet kan stadigvæk være lukrativt at kigge forbi nogle forskellige internet varehuse i Danmark udover Karaokebutik.dk efter rabatkoder forud for at du shopper, således at man er på den sikre side med at skaffe sig den skarpeste pris.\nDu bør blot være så påpasselig, at når en internet handler afhænder bedst i test varer til en udsalgspris der anses for utopisk gunstig, er det tit være et fingerpeg om en svindel internet shop. Køb med kort er i hvert fald omsluttet af et lovbud, som garanterer folk overfor svindlende internet foretagender.\nGenerelt går vi ind for handler med kort eller betalinger med mobilen. Som alternativ kunne du udnytte en afdragsløsning hos Karaokebutik.dk som fx ViaBill, hvis du foretrækker at finansiere prisen over flere uger.\nForinden nogen handler hos en butik bør man for at være sikker tyde e-butikkens handelsvilkår, det er dog mange gange ikke særlig morsomt.\nEt alternativt forslag kan være at se om Karaokebutik er tilsluttet e-mærket, fordi det almindeligvis er et bevis på at internet butikken efterfølger dansk lovgivning, foruden at webshoppen jævnligt overværes af eksperter som kender til de gældende regler. Dette er desuden din mulighed for at få hjælp, når du bliver udsat for problemer ved din bestilling.\nFor øvrigt kan det være til hjælp at køberen er vaks omkring de mest betydningsfulde bestemmelser der kan have indflydelse på handlen, som fx den returrettighed Karaokebutik.dk tilbyder. Derfor er det tillige essesentielt, at man når som helst bibeholder sin kvittering, så man i fremtiden vil kunne bekræfte sin bestilling, ligegyldigt om du skal købe en gave til en voksen eller et barn.\nTrustpilot frembringer uden sammenligning uafhængige muligheder for at se nærmere på mange øvrige forbrugeres domme og derfor foreslåes det, at du undersøger Karaokebutiks kritik forinden du bestiller.\nFacebook giver dig for øvrigt ultra fine metoder til at få en idé om Karaokebutik.dks troværdighed. I øvrigt møder vi endda forhandlere på nettet som giver folk mulighed for at tilkendegive en bedømmelse af ordreforløbet, hvilket ligeledes må bruges til at få et indtryk af tilfredsheden hos kunderne.\nDette website finansieres af annonceindtægter. Vi hjælper et hav af forretninger på nettet eftersom vi fremviser virksomhedernes varer, og tjener provision når en af vores besøgende laver et køb.\nOrientering omkring varer og internet firmaer opdateres jævnligt, men det er ikke muligt for os at give garantier imod modifikationer der er blevet implementeret siden seneste opdatering af hjemmesidens oplysninger.


Underskrift på plads: Samarbejdet mellem uddannelser og erhverv styrkes lokalt - Frederikssund Erhverv\nUnderskrift på plads: Samarbejdet mellem uddannelser og erhverv styrkes lokalt\nTirsdag var en rigtig god dag for det lokale skole-virksomhedssamarbejde.\nSammen med direktør for Naturvidenskabernes Hus, Maiken Lykke Lolck, kunne borgmester John Schmidt Andersen sætte sin underskrift på en ny samarbejdsaftale, som skal bidrage til et endnu stærkere skole-virksomhedssamarbejde i Frederikssund Kommune via projektet SamSTEM.\nProjektets mål er at bringe skoleelever og virksomheder tættere sammen med henblik på at inspirere de unge til i højere grad at se karrieremulighederne inden for IT, teknologi, naturvidenskab og håndværk. Ultimativt skal indsatsen være med til at skabe mere kvalificeret og efterspørgselsdrevet arbejdskraft i fremtiden. SamSTEM er støttet af en bevilling på 4,4 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden til Naturvidenskabernes Hus.\n“Det er meget glædeligt, at vi nu kan tage endnu et skridt fremad og styrke skole-virksomhedssamarbejdet markant. At Naturvidenskabernes Hus igen kigger mod Frederikssund, sker kun på grund af et meget konstruktivt samarbejde mellem vores lokale uddannelser, Frederikssund Kommune og ikke mindst erhvervslivet”, siger Peter Bo Andersen, der er direktør i Frederikssund Erhverv, som er en af parterne i aftalen mellem Naturvidenskabernes Hus, Frederikssund Kommune og Campus Frederikssund.\nNår en lokal erhvervsforening som Frederikssund Erhverv er gået så tungt ind i skole-virksomhedssamarbejdet over de sidste fire-fem år, så skyldes det ifølge Peter Bo Andersen primært to ting.\n“For os handler det grundlæggende om kvalificeret arbejdskraft og lokal sammenhængskraft. Vi bruger mange ressourcer på at være med til at forbedre skole-virksomhedssamarbejdet, fordi vores erhvervsliv har brug for det. Allerede nu har flere virksomheder svært ved at skaffe den rette, kvalificerede arbejdskraft, og den udfordring bliver kun større i fremtiden. Med de kommende, små ungdomsårgange har vi et stort behov for, at flere unge tænker og vælger uddannelse og karriere efter andre parametre end i dag. Ellers risikerer vi at stå i en situation, hvor virksomhederne ganske enkelt mangler hænder og hoveder til at udføre det nødvendige arbejde, hvilket også lokalt vil udgøre et markant samfundsproblem”.\nI forvejen på et højt niveau\nAllerede inden det nye SamSTEM-samarbejde med Naturvidenskabernes Hus har skole-virksomhedssamarbejdet i Frederikssund Kommune befundet sig på et højt niveau.\nIgennem en årrække har kommune, uddannelser og erhvervsliv således lagt silotænkningen på hylden og formået at samarbejde tæt og strategisk – blandt andet i FUEL-projektet, Kloge Hænder, CampusDag XL og senest i MakerVærket, som er det nye MakerSpace på Campus Frederikssund.\n“Vi har sammen formået at flytte os markant over de sidste fem år. På trods af udfordringer undervejs har parterne holdt fast og fået skabt en model for samarbejde, der har givet resultater, som nu giver genlyd flere andre steder i landet. Det skal vi være stolte over – og så skal vi ellers rette blikket mod nye mål”, siger Peter Bo Andersen.\nDu kan læse pressemeddelelsen fra Naturvidenskabernes Hus om den nye SamSTEM-aftale her.


Af: Anna Plum, cand.oecon.agro og Christine Windfeld, cand.oecon.agro, Københavns Universitet\nEt studie fra Københavns Universitet viser, at de danske mælkeproducenter generelt er meget effektive, og at den tekniske effektivitet har været stigende i perioden fra 2011 til 2015. Teknisk effektivitet er et udtryk for, hvor god man er til at omsætte omkostninger til indtægter. Ved en effektivitet på 100 % er alle omkostninger omsat optimalt. I 2015 havde 94 % af i alt 1.810 analyserede bedrifter en teknisk effektivitet på over 90 %. Det kan meget vel være en følge af, at de lave mælkepriser har presset producenterne til at løbe hurtigere i de daglige rutiner.\nKonklusionen på analysen er dog, at der stadig er plads til at øge effektiviteten. For eksempel ved at vælge de mest produktive produktionsfaktorer, som valg af race eller malkesystem, men også ved at sørge for at levere den bedst mulige mælkekvalitet og ved at holde mængden af sygdom i besætningen nede.\nGod mælkekvalitet fremmer effektiviteten\nGenerelt leverer de fleste danske bedrifter meget høj mælkekvalitet (målt på celletal, kimtal og sporer). Og analysen viser, at det høje kvalitetsniveau er positivt for effektiviteten. Det samme kan siges om mængden af sygdom (yverlidelser og reproduktionssygdomme), hvor flere tilfælde af sygdomme i besætningen vil føre til lavere effektivitet. Disse effekter er som forventede, men samtidig viser analysen også, at der er meget små gevinster for de danske mælkeproducenter, ved at forbedre både mælkekvaliteten og niveauet at sygdom i besætningen. Dette kan hænge sammen med, at man på mange af de danske bedrifter allerede formår at inkludere gode rutiner i det daglige arbejde, der fører til få sygdomme og god mælkekvalitet.\nAMS er mindre produktivt\nProduktionsfaktorer som valg af malkesystem og race var også inkluderet i analysen. Her viser resultatet, at det er mindre produktivt at have AMS end andre malkesystemer, dvs. at AMS er forbundet med større omkostninger. Dette kan hænge sammen med, at AMS er investeringstungt og kræver godt management for at holde de daglige omkostninger til vedligehold nede.\nMest produktive race er jersey\nEndelig viser analysen, at jersey er langt mere produktiv end de store racer. Det hænger umiddelbart sammen med, at jersey kræver et lavere niveau af inputs – fx foder. Det indikerer, at det lavere inputniveau sammen med jerseykøernes højere fedt- og protein-procent kan kompensere for det mindre udbytte i ydelse fra jerseykøer.\nHele specialet kan findes her


ulvesikre – Holmskjold\nDen midtjyske ulvezone\n. Danmark har fået sin anden og hidtil største ulvezone. I et knap 600 km2 stort område sydvest for Silkeborg kan der nu søges om tilskud til ulvesikre hegn. Samtidig er miljøministeren klar med...\nDe danske ulve / EU's habitatdirektiv / Ulvefrit Danmark\nVedrørende læserbrev til Uffe Nielsen, Solsortevej 8, 7480 Vildbjerg Da Holstebro-Stuer Dagbladet bragte dit læserbrev den 17 sep. 2019, der gengives nedenstående, undlod samme avis at bringe mit læserbrev til dig. Hvorved avisen...\nDyreværn / Landbruget\n. Ni lam dræbt af rovdyr på Lystbækgaard Det er blot to uger siden, at 36 får og lam blev dræbt på Lystbækgaard i et angreb. Nu har der været et nyt angreb,...\nEU's habitatdirektiv / Jagtforbrydelser / Naturens arter\n. Det fremsendte originale indlæg Der har ikke være angreb på fårene meget længe. Men det kom så kort efter biologerne oplyste, at der er et muligt ynglende ulvepar i Stråsø området. Hvor...\nEspen Lunde Larsen / Hykleriet / jæger / Naturbeskyttelse\nLandmændene går amok – Medierne bakker op….. om ulvehysteriet\nJonna Odgaard, miljøjournalist og forfatter, Ringkøbing . Landmænd går amok i ulvehysteri – hvor længe skal vi finde os i det? . Jonna Odgaard lader sig ikke gå på af latterliggørelse af mennesker, der...\nOmstrejfende ulv mistænkt for at have nedlagt syv små kalve nær Sindal\n. Danmark har fået sine ulve tilbage, hvilket bestemt er en berigelse for den danske natur. . Men efter 200 års fravær også krævende en gentilvænning, da ingen nulevende danskere selvsagt har kendt til...\nUlven blev udryddet for 200 år siden på grund af manglende indsigt. Nu skriver vi 2018 og kan ikke længere bruge den undskyldning. . Regeringen vedtog en erstatningsordning, da ulven gjorde sit indtog i...\nFormand for Landbrug & Fødevarer ser helst ulven udryddet\n. Formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild bidrager gerne til at fremhæve sig selv og hadet mod de danske ulve. Reaktionen kom da også dagen efter, at 18 får blevet bidt ihjel af...


Indsendt af marie melchiorsen kl. 00.02 Ingen kommentarer:\nIndsendt af marie melchiorsen kl. 09.28 Ingen kommentarer:\nIndsendt af marie melchiorsen kl. 09.03 1 kommentar:\nIndsendt af marie melchiorsen kl. 05.18 1 kommentar:\nIndsendt af marie melchiorsen kl. 08.30 Ingen kommentarer:\nIndsendt af marie melchiorsen kl. 00.58 2 kommentarer:\nIndsendt af marie melchiorsen kl. 13.05 Ingen kommentarer:\nIndsendt af marie melchiorsen kl. 13.04 2 kommentarer:\nIndsendt af marie melchiorsen kl. 01.07 Ingen kommentarer:\nIndsendt af marie melchiorsen kl. 12.48 Ingen kommentarer:\nIndsendt af marie melchiorsen kl. 01.01 Ingen kommentarer:\nIndsendt af marie melchiorsen kl. 13.29 Ingen kommentarer:\nIndsendt af marie melchiorsen kl. 14.22 Ingen kommentarer:\nIndsendt af marie melchiorsen kl. 14.13 Ingen kommentarer:\nIndsendt af marie melchiorsen kl. 13.56 Ingen kommentarer:\nIndsendt af marie melchiorsen kl. 02.40 Ingen kommentarer:


Lessons from a School Shooting: Notes from Dunblane | Flixfilm\nForside » Nye film og serier » Lessons from a School Shooting: Notes from Dunblane\nHandling: To præster – den ene fra Dunblane i Skotland og den anden fra Newtown i Connecticut – knytter bånd over de tragiske skoleskyderier, der er foregået med 16 års mellemrum.\nLessons from a School Shooting: Notes from Dunblane (Et budskab efter et skoleskyderi: Brev fra Dunblane) havde premiere på Netflix Danmark den 28. september, 2018 og kan ses på streamingtjenesten med danske undertekster.\nSe Lessons from a School Shooting: Notes from Dunblane på Netflix\nFortæl os hvad du synes om Lessons from a School Shooting: Notes from Dunblane (Et budskab efter et skoleskyderi: Brev fra Dunblane) ved at skrive en anmeldelse i kommentarfeltet nederst.\nErfaringer viser, at film oftest er tilgængelige på dansk Netflix i længere perioder, mens der kommer nye afsnit af serier årligt. Dette er kun vejledende. Originale serier og film fra Netflix vil dog altid være tilgængelige på streamingtjenesten. Vær opmærksom på, at streamingtjenesten Netflix har et dynamisk udvalg af film og tv-serier og derfor løbende skifter titlerne ud med nye, mens andre fjernes. Det betyder, at det ikke er sikkert at Lessons from a School Shooting: Notes from Dunblane stadig kan afspilles på Netflix Danmark.\nDet kræver abonnement til Netflix for at kunne streame Lessons from a School Shooting: Notes from Dunblane, samt tusindvis af andre spillefilm, serier, dokumentarer i mange forskellige genre. Med et abonnement kan man se alt det man har lyst til helt uden begrænsninger og reklamer. Kom igang med et gavekort til Netflix.\nBemærk venligst, at alle ovenstående oplysninger til Lessons from a School Shooting: Notes from Dunblane (Et budskab efter et skoleskyderi: Brev fra Dunblane) er autogenereret. Der tages forbehold for eventuelle fejl.


Skrevet den 26. juni 2012 af LaCucinaNada\nJa altså ikke i overført betydning, men den slags man krydrer maden med. Og det er den slags krydderi dette indlæg ganske kort handler om. Ved dagens tullen rundt mellem staderne i Torvehallerne, faldt jeg i snak med den skønne og inspirerende Nadia Bouchet der har Krydderiet. Nadia gør sig udpræget i kvalitetsprodukter, og har til min glæde også økologiske krydderier. Det er denne serie fra Provence d´antan, indkøbt i Frankrig:\nEr de ikke bare smukke, de dåser?\nEt krydderi jeg fandt særlig interessant var en blanding fiskekrydderi, herbes de poissons, og det fordi jeg ofte har svært ved at krydre fisk. Nadia gav mig et fif til at røre det i en fiskefars, da krydderiblandingen smager særlig godt i fiskefrikadeller. Blandingen består af: fennikel, rosa peber, kardemomme og selleri. Vi fik os en længere snak om hendes udvalg af sirup, eddiker og krydderier, og jeg var fristet til at købe indtil flere af slagsen. Jeg fik et par prøver med hjem, så jeg kunne eksperimentere lidt med smagen og prøve mig frem, hvilket allerede har fået mig overbevist. Så Nadia, vi ses snart igen i “Krydderiet”!\nDu kan evt finde Krydderiet, Torvehallerne KBH på facebook og følge de nye varer der kommer og bla finde opskriften på en cocktail jeg bare MÅ smage: en Mimosa Daiquiri, lavet på mimose sirup der forhandles i “Krydderiet”!\nOg fiskefrikadeller blev det (og hun havde så ganske ret, mums de smagte virkelig af noget …)\nSkrevet i Krydderi på tilværelsenmed emneordet Fiskefrikadeller, herbes de poissons, krydderier, Krydderiet, Nadia Bouchet, Provence d´antanSkriv en kommentar


Venner-stjerne taler ud om 30 års misbrug - Avisen.dk\nVenner-stjerne taler ud om 30 års misbrug\nMatthew Perry har kunnet fejre sin fødselsdag i onsdags med endelig at være ude på den anden side af afhængigheden. (Foto: Foto: Colourbox/COLOURPRESS.COM)\nMatthew Perry fortæller om sin kamp for at blive ædru og stoffri efter 30 år.\n21. august 2015 08:12\nMatthew Perry blev en international stjerne i rollen som Chandler Bing i den populære komedieserie Venner. Men det var ikke kun liv og glade dage for den 46-årige skuespiller. Gennem 30 år havde skuespilleren seriøse problemer med stoffer og alkohol.\n- Du kan ikke have et stofmisbrug i 30 år og så forvente, at det bliver løst på 28 dage, siger Matthew Perry i en video hos netmediet The Hollywood Reporter.\nMatthew Perry var første gang på afvænning i 1997, mens tv-serien Venner stadig kørte, og igen i 2001. Nu er skuespilleren endelig ude på den anden side, og han har erfaret, hvad der hjalp ham videre. På afvænningscentret kunne han nemlig fokusere mere på at hjælpe andre end på sig selv. Og det var det, der gav ham motivation.\nSkuespilleren klarede sin afvænning og i juni 2015 modtog han sågar en pris for det fra afvænningscentret Phoenix House, nemlig en Phoenix Rising Award.\n- Jeg er vel så en prisvindende alkoholiker, konkluderer den humoristiske skuespiller med et grin.\n- Men det burde ikke være mig, der fik en pris. Phoenix House burde få en pris, mener Matthew Perry, som ikke har andet end ros til overs for afvænningscentret.\nI dag beskriver den amerikansk-canadiske skuespiller det som sin fornemste opgave at hjælpe andre i samme situation.\n- Jeg har haft mange op- og nedture i mit liv. Men det bedste er, at hvis der kommer en alkoholiker op til mig nu, og spørger om jeg kan hjælpe dem med at stoppe med at drikke, så kan jeg sige 'Ja, det ved jeg, hvordan man gør', siger Venner-stjernen.\nMatthew Perry forklarer, at det har været et ekstremt hårdt forløb, fordi han har været så meget i mediernes søgelys. Men nu vil han i stedet bruge sin berømmelse til at sætte fokus på, at der er håb på den anden side.\nPopdronning støttede skuespillerven\nFriends-flirt? Nu kommenterer Jennifer Aniston romance-rygter


Alene på en regnvejrs dag(Kevin=privat)\nby Gæst on Ons 21 jul 2010 - 21:13\nsted : terra\nomgivelser : ikke så mange mennesker at se\nVejr : regnen sjasker ned..\nKajika kom gående for sig selv med en sort parably og hun holdte en bog i hånden ved siden af... hun havde en sort lang trøje på og nogen stramme jeans bukser på for første gang, hun hadet nemlig at gå i bukser!!...\nHun gik der for sig selv igennem regnen og sparkede bliddt til vandpytterne hun gik igennem og sukkede inderligt dybt.\nRe: Alene på en regnvejrs dag(Kevin=privat)\nby Gæst on Ons 21 jul 2010 - 21:24\nKevin kom stille og roligt gående hen af gaden. Hans hænder var dybt begravet i hans lommer og han lod bare regnen sive ned over ham. Han havde taget sin menneske form da han mente at det nok var mest praktisk lige for tiden. Hans sorte hår sad og klistrede sig til han ansig hvor at hans smukke grå/blå øjne fik fremhævet ahns let blege hud.\nby Gæst on Ons 21 jul 2010 - 21:36\nKajika holdte ikke øje med hvor hun gik så da hun rundet et hjørne sagde det bang og der lå hun på jorden og tog sig til hovedet lidt hårdt"Auv... det må du virkelig undskylde det var ikke med vilje jeg burde ha set mig bedre for" Hendes parably lå ved hendes side og hendes tøj var gennemblødt nu.. hun betragtede Kevin og sagde med en lille stemme" Er du okay???"


Din første hest, kap. 11. Sadel og tilbehør\nAf Heidi Husballe oprettet d. 09/08 2021 under Nyheder\nKap. 11. Sadel og tilbehør\nNår du skal finde den rigtige sadel til din hest, så skal du først og fremmest se på, hvad hesten skal bruges til.\nSadler fås med forskellig opbygning og støtte til rytteren, afhængigt af diciplin. Man kan også vælge en all-round\nsadel. Det er den som hedder en kombineret sadel og den bruges ofte til turridning.\n* Dressursadlen vil have en lodret opbygning med støtte til rytterens lår og knæ.\n* Den vil have en høj bagsvidsel, så den støtter rytterens sæde og lænd.\n* Dressursadler fås i forskellige materialer bl.a. læder og stof. En lædersadel holder\nlængere, men en stofsadel er god til den lille rytter, fordi den er let at bære.\n* I forhold til stævner er der regler omkring hvilke farver og materialer sadel,\nstigremme, stigbøjler m.m. må have. Du kan holde dig opdateret på Dansk\nRideforbunds hjemmeside under reglement.\n* En springsadel vil have en fremadrettet opbydning i sadelklapperne, så man kan sidde\nmed korte stigbøjler og bøjede knæ og samtidig finde støtte i sadle. Sadlen vil også\nvære fladere i sædet, så man kan bevæge sig mere frit.\n* Springsadler fås også i forskellige materialer, oftest skind eller stof.\n* Stigbøjlerne på en springsadel bør være sikkerhedsstigbøjler, så man ikke sidder fast i\nstigbøjlen, hvis man falder af.\n* En kombineret sadel er god til rytteren, som rider mange ture eller til den lille rytter.\nDen er ikke let at ride dressur i, men man kan sagtens springe og ride ture i den.\nKombinerede sadler fås også i en meget overskuelig prisklasse.\nMan kan bruge standard udstyr til en kombineret sadel.\nSadel til islændere\n* Islænderheste går med en anden sadel og tilbehør end andre heste. Den ligner en\ndressursadel, men er fladere i sædet og blødere i sadelklapperne.\n* Islændersadlen lægges på hesten lidt længere tilbage end en dressursadel.\nSadel til westernridning\n* Til westernridning bruges en westernsadel, som er meget anderledes end andre\nSadler. Den har også andre stigbøjler (i læder), underlag (tæppe) og gjord.\nUd over selve sadlen, skal man bruge en gjord, et sæt stigremme, et sæt stigbøjler, et underlag, et sadelovertræk og produkter til at passe og vedligeholde sadlen.\nSe hele udvalget af sadler og udstyr til sadler hos Happy-Horse.dk her.


8. juli 2015 By Kirsten Sydendal\n“Vi glæder os rigtig meget til at flytte festen fra Facebook og ud i virkeligheden”, fortæller medstifter af facebookgruppen/bevægelsen Kirsten Sydendal.\n“Det er imponerende, at folkene bag Lovestorm helt på eget initiativ har skabt så megen positiv opmærksomhed om vores landsdel. Hele Lovestorm-gruppen har knoklet og skabt flotte resultater, og det fortjener anerkendelse”, siger Peter Engberg.\n“Der er rigtig mange, der har efterlyst endnu mere Lovestorm-aktivitet, og derfor er vi glade for, at det nu bliver muligt at holde en fest på et af Københavns bedste spillesteder,” siger Kirsten Sydendal, der ud over at være medstifter af QLF var med til helt konkret at sætte lovestorm’en i gang på facebook.\n“Vi har valgt at festen skal holdes i København, fordi det giver mulighed for at bringe folk fra land og by, Lolland-Falster og København, lidt tættere på hinanden,” siger Peter Engberg, og Anne-Lise Becker fra QLF supplerer: “Det ville næsten være synd at holde det hjemme på Lolland-Falster og ikke dele det med andre. Alle har brug for lidt lovestorm.”


Greb til skabslåger og skuffer - se det store udvalg her - IKEA\nKnopper og greb til skabslåger og skuffer\nFå fat med stil\nDet kan godt betale sig at vælge knopper og greb til skabslåger og skuffer med omhu. Det er nemlig i nogle af de små detaljer, du kan gøre en stor forskel i dit køkken. Det er vigtigt, at de understreger din stil, og derfor har vi også et stort udvalg, så du nemt kan finde de helt rigtige.\nKnopper og greb i samme stil\nEn enkel måde at kæle lidt ekstra for detaljerne i køkkenet er ved at veksle mellem at bruge knopper og greb. Brug f.eks. greb på skufferne og knopper på skabene. Du kan få knopper og greb, der tilhører samme stilserie, så du kan mikse og matche og samtidig være sikker på at skabe et ensartet udtryk.\nSkuffegreb og greb til skabslåger\nNår du skal vælge skuffegreb og greb til skabslåger, er det vigtigt at overveje, hvilken stilmæssig funktion de skal have. Både skuffegreb og greb til skabslåger kan du finde i stilrent og diskret design – og med et udtryk, der fanger øjet. Vælg de enkle for et neutralt udseende og de mere opsigtsvækkende, hvis du vil bruge dem til at skabe ekstra liv i køkkenet. Det samme gælder for vores knopper.\nLængde: 153 mm, Bredde: 25 mm, Bordiameter: 7 mm\nLængde: 65 mm, Bredde: 25 mm, Diameter: 19 mm\nLængde: 138 mm, Bredde: 19 mm, Dybde: 11 mm Flere muligheder\nLængde: 175 mm, Dybde: 34 mm, Bordiameter: 5 mm\nLængde: 170 mm, Bordiameter: 5 mm, Hulafstand: 160 mm Flere muligheder\nBredde: 17 mm, Dybde: 30 mm, Bordiameter: 5 mm\nLængde: 143 mm, Bredde: 9 mm, Dybde: 31 mm Flere muligheder\nLængde: 335 mm, Bredde: 9 mm, Dybde: 31 mm Flere muligheder\nBredde: 13 mm, Dybde: 24 mm, Diameter: 13 mm Flere muligheder\nBredde: 20 mm, Dybde: 28 mm, Diameter: 20 mm Flere muligheder\nBredde: 21 mm, Dybde: 24 mm, Diameter: 21 mm Flere muligheder\nLængde: 245 mm, Bredde: 13 mm, Dybde: 41 mm Flere muligheder\nLængde: 153 mm, Bredde: 13 mm, Dybde: 38 mm Flere muligheder\nLængde: 235 mm, Bredde: 8 mm, Dybde: 32 mm Flere muligheder\nLængde: 56 mm, Bredde: 9 mm, Dybde: 32 mm Flere muligheder\nLængde: 39 mm, Bredde: 33 mm, Dybde: 11 mm\nFå flere oplysninger om vores sortiment af knopper og greb i\nIKEA KØKKENSYSTEM produktguide (pdf).\nLængde: 49 mm, Dybde: 18 mm, Diameter: 21 mm\nLængde: 112 mm, Bredde: 17 mm, Dybde: 30 mm Flere muligheder\nLængde: 21 mm, Diameter: 20 mm, Bordiameter: 5 mm Flere muligheder\nLængde: 21 mm, Diameter: 27 mm, Bordiameter: 5 mm Flere muligheder\nLængde: 35 mm, Diameter: 35 mm, Bordiameter: 5 mm Flere muligheder\nLængde: 89 mm, Bredde: 22 mm, Dybde: 30 mm Flere muligheder\nLængde: 148 mm, Bredde: 20 mm, Dybde: 38 mm\nDybde: 35 mm, Diameter: 30 mm, Bordiameter: 5 mm Flere muligheder\nDybde: 15 mm, Højde: 65 mm, Diameter: 20 mm\nLængde: 140 mm, Bredde: 12 mm, Dybde: 37 mm\nDybde: 24 mm, Diameter: 23 mm, Bordiameter: 5 mm Flere muligheder\nLængde: 100 mm, Bredde: 24 mm, Dybde: 18 mm Flere muligheder\nBAGGANÄS knopper fås i messingfarvet, sort og rustfrit stål og gi'r dine møbler et unikt udtryk. Du kan få knopper og greb, der tilhører samme stilserie, så du kan mikse og matche og være sikker på at skabe dit helt eget udtryk, eller du kan holde dig helt til stilen.\nLængde: 15 mm, Bredde: 24 mm, Dybde: 18 mm Flere muligheder\nLængde: 106 mm, Bredde: 9 mm, Dybde: 28 mm\nDybde: 25 mm, Diameter: 14 mm, Bordiameter: 5 mm\nDybde: 27 mm, Diameter: 32 mm, Bordiameter: 5 mm\nLængde: 426 mm, Bredde: 10 mm, Dybde: 36 mm\nLængde: 170 mm, Bredde: 10 mm, Dybde: 36 mm\nLængde: 40 mm, Bredde: 8 mm, Dybde: 36 mm\n4.-/2 stk\tPris pr. enhed\nLængde: 116 mm, Bredde: 21 mm, Dybde: 27 mm\n3.-/2 stk\tPris pr. enhed\nDybde: 27 mm, Diameter: 21 mm, Bordiameter: 5 mm\nLængde: 111 cm, Bredde: 1.3 cm, Dybde: 4.1 cm Flere muligheder\nLængde: 300 mm, Bredde: 24 mm, Dybde: 18 mm Flere muligheder\nSådan vælger du knopper og greb, der passer til dit køkken\nDet er ofte detaljerne, der gør det. Det er dem, der fuldender stilen og gør dig endnu gladere for dit køkken. Uanset om du er til et køkken med et moderne, klassisk eller romantisk udtryk, kan knopper og greb understrege din stil. Derfor kan det godt betale sig at vælge dem med omhu.\nNår du skal i gang med at finde knopper og greb, kan det være rart med lidt inspiration. Det kan nemlig godt tage lidt tid at finde de helt rigtige skuffegreb og de perfekte greb til skabslågerne. Med input udefra kan du lidt hurtigere nå frem til et godt valg.\nKig derfor forbi vores store køkkengalleri. Her kan du se eksempler på, hvordan forskellige skuffegreb mv. passer ind i køkkener med forskellige stilmæssige udtryk.\nPrøv vores interaktive køkkengalleri\nNår det handler om dit drømmekøkken, skal du ikke gå på kompromis. Derfor har vi lavet et interaktivt galleri, hvor du kan tilpasse køkkener, der har forskellige designmæssige udtryk.\nNår du klikker dig ind på et køkken, har du mulighed for med få klik at skifte bl.a. fronter, bordplade og ikke mindst knopper og greb. Det giver dig mulighed for at se, præcis hvordan f.eks. skuffegreb og greb til skabslåger passer til forskellige farver og materialer i køkkenet.\nFå mere at vide om det interaktive køkkengalleri, eller prøv det med det samme.\nKnopper, skuffegreb og greb til skabslåger – din genvej til et nyt køkken\nHvis der skal ske noget nyt i køkkenet, behøver det ikke være et dyrt og omfangsrigt projekt. Hvis du ikke er klar til at skifte dit køkken ud, kan du med nye knopper og greb skabe et helt nyt udtryk i rummet. Det er din genvej til at opleve en ny glæde ved dit køkken.\nNår du alligevel skal i gang med at skrue de gamle knopper, skuffegreb og greb på skabslågerne af, er det ofte en god idé at kaste et blik på både låger og skuffer. Det kan være, de trænger til en kærlig hånd, og det er måske tid til at finde pensler og maling frem. Når dine nye knopper og greb er på plads, kan du med et par flotte planter og blomster understrege dit køkkens nye udseende.\nBook tid og få gratis indretningshjælp til køkkenet\nDe fleste køber knopper og greb i forbindelse med et nyt køkken. Det kan være en lang proces at skifte de gamle skuffer, skabe og bordplader ud med nye. Ikke mindst kan det tage tid at finde frem til, hvad der skal erstatte de gamle elementer. For det er ingen hemmelighed, at du skal tage stilling til rigtig mange ting, når du skal have nyt køkken.\nVi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe dig så godt som muligt. Derfor er du også altid velkommen til at besøge dit lokale varehus og få hjælp til indretningen af dit køkken. Du kan også booke en gratis tid med vores dygtige køkkenkonsulenter. Så sætter I jer sammen i ro og mag og får styr på alle detaljerne.


Der er lagt i grillen til en kæmpe fest på Mur de Huy\nDer er feststemning på toppen af Mur de Huy, hvor Jørgen Hansen i løbet af dagen skal bespise knap 1.300 Team Rynkeby-deltagere ved et kæmpe fællesdepot.\n5. etape Mur de Huy: Med en knyttet næve og et jubelbrøl markerer en midaldrende Team Rynkeby-rytter, at han klarede en af Tour de Paris’ helt store, fysiske udfordringer – den legendariske bakke i Ardennerne, Mur de Huy.\nOg den brøllet er et meget godt udtryk for den stemning af forløsning, der præger Team Rynkeby-rytterne på toppen af den 1.300 meter lange bakke, hvor Jørgen Hansen fra Jønne´s Dinner & Madevent har fyret op under sin 18 m2 kæmpegrill.\n17 Team Rynkeby-hold er nemlig gået sammen om at lave Team Rynkeby-historiens største sammenskudsgilde, og dermed har Jørgen Hansen ansvaret for at bespise knap 1.300 Team Rynkeby-deltagere på toppen af Mur de Huy.\n- Vi skal grille 1.289 burger og 1.289 grillpølser i dag, så der kommer tryk på, lyder det fra Jørgen Hansen, mens deltagerne så småt er begyndt at tage for sig af burgere og grillpølser.\nJørgen Hansen og hans søn Martin er en del af Team Rynkeby Vestjyllands serviceteam, og grillen, der er så stor, at den kan grille hele 11 pattegrise samtidig, bliver derfor brugt hver eneste dag på turen til Paris.\n- Vi vil rigtig gerne støtte op om den gode sag og være med til at gøre en forskel for børn med kræft. At være med til at bidrage til den gode stemning og sørge for, at rytterne får noget at spise, det kan være en del af vores bidrag, siger Jørgen Hansen og vender endnu et par pølser.\n- Det er en intens tur, men det er fantastisk at være en del af. Vi lægger alle sammen en masse hjerteblod i det, siger han.\nTeam Rynkeby fortsætter turen til Paris de kommende dage. Team Rynkeby-karavanen ankommer til Paris på lørdag.


Kort over Hostels i Hannover, Tyskland. Gadekort over vandrerhjem\nGadekort over hostel i Hannover, Tyskland\nBrug vores interaktive kort til at lokaliserer hostel i Hannover efter område. Du kan se dette som enten et kort over Hannover eller som et satellitbillede. Du kan også søge efter ledige pladser på hostel i Hannover, checke priser, se billeder og booke online uden bookinggebyr. Nogle vandrerhjem er muligvis ikke på kortet i deres rigtige fysiske lokalisering. Hvis du er klar over nogle forkert placerede hostel, venligst kontakt os.\nTilbage til listen med Vandrerhjem i Hannover Brug det interaktive kort over hostels i Hannover til at lokalisere overnatning i Hannover efter område. Du kan zoome ind eller ud på kortet og bruge listen til venstre (eller klik på kortpindene) for at se mere information om hvert enkelt hostel. Hvis du ikke kan finde et egnet hostel i Hannover, kan du kigge på vores billige hoteller i Hannover.


Catering & Selskaber - Et Trin Op - Lad vores kokke stå for alt besværet\nVi ser frem til, at forkæle dig og dine gæster med dejlig mad.\nEt Trin Op er drømmen og ambitionen om at skabe et uformelt, kvalitetsbevidst og hyggeligt spisested, der kan danne rammerne om hverdagens hyggestunder samt livets helt store begivenheder.\nMere om Et Trin Op\nVi tilbyder catering og selskaber\nHos Et Trin op Ønsker vi at tage ansvar for nærområdet og miljøet, og derfor lægger vi vægt på bæredygtighed og socialt ansvar. Det afspejler sig i vores menuer og i de samarbejdspartnere, vi benytter.\nVi ønsker, at give en eksklusiv oplevelse og samtidig bekæmpe madspild. Vi tror derfor på, at tallerkenanretninger kan tage maden til det næste niveau.\nSkal arrangementet afholdes hjemme hos dig?\nTil den særlige anledning og livets store fester. Priser fra 195 kr.\nØnsker du at nyde maden derhjemme kan dette arrangeres, både med og uden kokke. Ved levering ud af huset kan vi løse de fleste ønsker om buffet-servering.\nLækkert og dejligt mad � Kan kun anbefales �\nMega lækker sammensat menu til mine forældres Guldbryllup. Det var virkeligt lækkert, med kvalitets råvarer fra det lokale miljø. Tak for en fed oplevelse 👍 Vh Kent R Nielsen\nKent Røjkjær Nielsen\nHelt fantastisk gennemført mad leveret og nem at gå til med fin intro medfølgende. Kæmpe +herfra\nLøkke Dee Vium\nSindssygt lækker mad 🤩. .\nKokkens Sæson Menu