Intro | Réseau électrique | Poste électrique\n22 Ansichten46 Seiten\nTget Cours Cours06\nLe rseau synchrone de lUCTE (2300 TWh/an) www.ucte.org\nCours donn lInstitut dElectricit Montefiore Universit de Lige J.L. LILIEN 2006\n1. GENERALITES .............................................................................................................. 3 2. LA CONDUITE DU RESEAU ......................................................................................... 3\n2.1 Production .............................................................................................................................................................5 2.2 Consommation : ....................................................................................................................................................6 2.3 Diagramme de charge...........................................................................................................................................8 2.4 Localisation des units de production dans le diagramme de charge. ...........................................................11\n3. LE REGLAGE DU RESEAU ........................................................................................ 13\n3.1 Rglage primaire (les premires secondes aprs perturbation) :....................................................................13 3.2 Rglage secondaire (endans les 15 minutes aprs perturbation) ..................................................................14 3.3 Rglage tertiaire (dans les 15 30 minutes aprs perturbation) ....................................................................14\n4. INTERCONNEXION DES RESEAUX ET RESEAU BELGE ........................................ 15\n4.1 Le rseau eurasien...............................................................................................................................................15 4.2 Le rseau belge :..................................................................................................................................................17 4.3 Organisations communes en Belgique...............................................................................................................18\n5. LA STRUCTURE DU RESEAU DENERGIE ELECTRIQUE ...................................... 21\nStratification du rseau ............................................................................................................................................21\n6. LA CONSTITUTION DU RESEAU ............................................................................... 23\n6.1 Postes....................................................................................................................................................................24 6.2 Lignes ariennes et cbles souterrains ..............................................................................................................27\n7. ETAPES A LA CONCEPTION (LIGNES, CABLES, POSTES).................................... 30 8. PLANIFICATION .......................................................................................................... 31 9. QUALITE DE SERVICE ............................................................................................... 36\nStatistique de dfauts ................................................................................................................................................39\n10. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES ..................................... 41 11. CONCLUSIONS ......................................................................................................... 44\n1. Gnralits Les rseaux dlectricit ont t conus dans le but de veiller : la fiabilit de la fourniture de lnergie lectrique. Les rseaux relient entre elles toutes les units de production et visent assurer une fonction de secours en cas de pannes et/ou de dfaillances. Loptimalisation de la disponibilit de lnergie lectrique aux consommateurs, ainsi les rseaux (i) permettent dacheminer lnergie produite par des sources dlocalises vers les points de consommation ; (ii)visent assurer lacheminement de lnergie produite en masse un endroit dfini par des machines raccordes en grande partie aux niveaux de tension suprieurs vers des consommateurs en gnral dissmins sur un territoire donn et raccords des niveaux de tension infrieurs ; (iii) permettent de crer des synergies entre systmes de production diffrents (hydraulique , solaire et olien renouvelables mais dpendent de la disponibilit de la source primaire tandis que le thermique (classique, nuclaire, gothermal) assure la base et la relve des prcdents), voire, terme, profiter dune gestion coordonne des faisceaux horaires, etc Suite la libralisation du secteur lectrique, le rseau vise galement remplir un rle dans la facilitation du march de llectricit et faire en sorte quun maximum de transactions commerciales puisse sexcuter. Dans ce contexte, le rseau doit permettre toute transaction entre diffrents nuds du rseau et au-del de la frontire des tats. Lobjectif est en effet de permettre tout utilisateur de choisir librement son fournisseur dlectricit et le type de production sur base de critres qui lui sont propres (prix, qualit du service, lectricit verte, )\nLe but premier d'un rseau d'nergie est de pouvoir alimenter la demande des consommateurs. Comme on ne peut encore stocker conomiquement et en grande quantit l'nergie lectrique il faut pouvoir maintenir en permanence l'galit : Production = Consommation + pertes (1)\nCest le problme de la CONDUITE du rseau. Dans nos rseaux les pertes (transport et distribution) sont de l'ordre de 4 5 % de la consommation. De plus la qualit du service est un souci majeur de lexploitant : maintien de la tension et de la frquence dans les plages contractuelles (problme de REGLAGE du rseau), prise en compte du couplage dynamique entre production et consommation via le rseau (STABILITE), assurer lintgrit des ouvrages (DIMENSIONNEMENT appropri et PROTECTION). Certaines notions utilises par la suite sont dfinies dans notre glossaire disponible sur le web. 2. La CONDUITE du rseau Le principe de l'galit (1) est assur par une prvision statistique de l'volution de la charge, seule une gestion rigoureuse et continue permet d'viter une instabilit, c'est le rle du dispatching national. Dans la plupart des pays, ce travail se fait la veille pour le lendemain. La prparation de lexploitation est contractualise entre les acteurs. Cest lors de la prparation journalire que sont figes les demandes de chacun, que laccs au rseau de transport est accept ou refus, et que sont\ndfinies prcisment les conditions techniques et conomiques de la production lectrique et des services de transport de lnergie.\nFig . 1. exemple de diagramme de charge tel que prvu et effectif sur le rseau RTE le 29 mai 2006. (ces courbes sont lisibles en temps rel sur le site : http://www.rte-france.com/jsp/fr/courbes/courbes.jsp)\nDepuis la libralisation du march, on a dfini en Europe des zones de rglage . A tout moment dans ces entits, les flux entrants et sortants doivent tre quivalent. Actuellement ces zones de rglages sont gnralement les pays mais cela pourrait changer terme. La prvision statistique est en grande partie aide par les diagrammes de charge (voir plus loin). ( titre exemplatif, la fluctuation par rapport aux prvisions est notamment lie une variation de la temprature ambiante. En Belgique, une variation de 1 C correspond, une demande supplmentaire de 60 MW (heure pleine) et de 100 MW (en heure creuse).) Le mcanisme de correction classique est bas sur les donnes des consommations lheure de pointe durant les mois dhiver. La correction est faite par rgression linaire de la consommation locale lheure de la pointe du jour en fonction de la temprature minimale observe la veille. Ce modle peut tre sophistiqu par la prise en compte des consommations horaires des deux dernires annes, lextraction dimpact cyclique saisonniers, journalier et horaire ainsi que de lvolution tendancielle de la consommation (base mensuelle). A titre exemplatif la figure 1 reprend un tel diagramme de charge journalier pour la France, avec en superposition la prdiction et la consommation effective. Ces aspects sont grs de manire quart horaire. En dessous de 15 minutes cette galit doit videmment galement tre vrifie. Cest vraiment ce niveau que la conduite du rseau est dlicate, car elle peut tre perturbe tout instant par des dfauts, des pertes non prvues de liaisons ou de centrales. La correction doit tre rapide et efficace, faute de drive (instabilit, blackout). Ces notions sont analyses en dtail dans le cours de mon collgue Louis Wehenkel ( Systme de conduite des grands rseaux lectriques , cours ELEC026 donn en deuxime matrise (option)). http://www.montefiore.ulg.ac.be/~lwh/SCGRE/\n2.1 Production La production doit en tout instant tre capable de satisfaire la demande (consommation+ pertes), elle doit donc prvoir des moyens de production pour couvrir lextrme pointe de la demande, mme si cette dernire nexiste que quelques minutes par an. Au niveau europen, la rpartition de la production entre les diffrents types est reprsente grosso modo par la figure suivante (renouvelable infrieur 5%, non reprsentable sur le graphique).(fig.2)\nFig.2 : rpartition de la production dans les pays de lUCTE.(source UCTE)\nEn Belgique la puissance installe tait de environ 16000 MW en 2005 et les pointes demandes (gnralement en dcembre ou en janvier) taient rcemment de : 11279 (1996) MW 12543 (2000) MW 13708 (2004) MW Toutefois il ne faut pas (plus) se limiter cette disponibilit. Suite la libralisation du march la puissance peut aujourdhui provenir de nimporte o dans les rseaux interconnects, cette notion devrait donc lavenir tre dfinie au niveau des rseaux interconnects, en supposant que le rseau est dimensionn pour permettre ces transits. Les centres de production sont rpartis relativement uniformment dans lensemble du rseau interconnect, videmment dpendant de source froide pour les productions thermiques et de localisation adquate pour les sources hydrauliques et plus rcemment oliennes ou solaires, marmotrice, gothermale, La taille des groupes dpend deffet dchelle et daspects technologiques.\nEn Belgique, les principaux centres de production sont repris sur le graphique ci-dessous (fig.3) :\nFig. 3 Localisation des centres de production en Belgique (source Electrabel)\n2.2 Consommation : La consommation d'nergie lectrique s'tablit chaque anne par pays, de nos jours environ (2004, source Eurelectric, fig 4) , par ordre dcroissant du nombre dhabitants : Allemagne (79.5 millions d'habitants) Italie (57.4 millions d'habitants) Royaume-Uni (57.3 millions d'habitants) France (56 millions d'habitants) Espagne (40 millions d'habitants) Pologne (38 millions dhabitants) Pays-Bas (14.5 millions d'habitants)\n: 554 TWh soit per capita : 7000 kWh : 322 TWh : 5610 : 390 TWh : 6810 : 477 TWh : 8500 : 280 TWh : 7000 : 132 TWh : 3470 : 110 TWh : 7590\nRpublique Tchque (10,4 millions dhabitants) Portugal (10.3 millions d'habitants) Hongrie (10.3 millions dhabitants) Grce (10.1 millions d'habitants) Belgique (9.9 millions d'habitants) Sude (8.7 millions dhabitants) Autriche (7.9 millions dhabitants) Finlande (5.1 millions dhabitants) Danemark (5.1 millions d'habitants) Irlande (3.6 millions d'habitants) Luxembourg (0.37 millions d'habitants) Monde entier (2002) (6 milliards dhabitants) Europe des 25 (2002) (0.453 milliard) USA (2002) (0.258 milliard) Fdration de Russie (2002) (0.150 milliard) Japon (2002) (0.110 milliard)\n: 61 : 50 : 38 : 53 : 87 : 146 : 62 : 87 : 36 : 25 :6 : 16000 : 3000 : 3993 : 889 : 1088\nTWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh\n: 5860 : 5000 : 3800 : 5250 : 8800 : 16780 : 7850 : 17000 : 7060 : 6950 : 16200 : 2700 : 6600 : 15500 : 5930 : 9900\nLa croissance de la consommation est passe de plus de 10% (annes 60 ) 5% (anne 70, hors chocs ptroliers) , nulle au dbut des annes 80, elle a repris pour se stabiliser 3-4% pendant les annes 90 dans les pays occidentaux et le Japon, elle est aujourdhui (2006) quasi stabilise dans les pays occidentaux. Dans les pays de l'est la consommation a chut partir de 1989 suite une restructuration profonde de l'industrie puis est repartie dans les annes 2000. Certains pays d'Afrique et d'Asie sont en expansion plus de 10% (Chine, Indonsie, Vit-nam, Maroc, etc...) En Belgique (source FPE 1995), la consommation nette dnergie lectrique a augment un rythme de 4,9 % en 1994 et 2,9 % en 1995, 3,1% en 1998 ; 0.7% en 1999 et 4.1% en 2000, stabilise aprs 2004.\nFig. 4 Energie consomme (TWh) par pays en 2004, Europe des 25.(source eurelectric)\nRpartition de la consommation\nLa consommation d'nergie lectrique se rpartit grosso modo, en Belgique : 22% en utilisation domestique 56% en utilisation industrielle 22% en services(services publics, commerce, activits financires, captage eau, clairage public), transport et agriculture Pour rappel, au niveau global de la consommation moyenne d'nergie par habitant dans le monde, une partie seulement est d'origine lectrique(environ 20% dans les pays de lUnion Europenne en 2002). La prvision statistique se fait sur base du diagramme de charge. 2.3 Diagramme de charge Le diagramme de charge est un des lments essentiels utiliss par le dispatching national en vue de la gestion optimise du parc des centrales de production. Il y a plusieurs types de diagramme de charge, la plupart donnent la puissance quart-horaire appele ou l'nergie consomme en fonction soit de l'heure, soit du jour soit du mois (fig.5) :\nFig. 5 diagramme de charge journalier montrant les pointes min et max pour lanne 2005 en Belgique (source ELIA)\nFig. 6 volution du prlvement net du rseau ELIA entre 2004 et 2005, mois par mois.\nLvolution de lappel en nergie est reprsent, pour le rseau ELIA (Belgique) sur la fig.6. Sur base annuelle, lnergie appele en Belgique et la pointe de puissance ont volus rcemment comme suit : 2003 : 85,7 TWh (pointe 13573 MW) 2004 : 87.6 TWh (pointe 13708 MW) 2005 : 87.1 TWh (pointe 13731 MW) Pour le rseau ENEL (Italie) lvolution du diagramme journalier du jour le plus charg annuellement est repris sur la fig 7 entre 1986 et 1993. pour la Belgique les fig. 8 et 9 donnent lvolution des pointes hebdomadaires et mensuelles sur diverses priodes ainsi que lvolution du diagramme journalier dun jour donn dun mois pendant une anne complte (2002). On y voit limpact de lutilisation de la centrale de pompage de COO.\nFig. 7 diagramme de charge montrant lvolution de la puissance appele, le jour le plus charg de lanne entre 1986 et 1993 en Italie (source ENEL).\nFig. 8 Diagramme de charge pour la Belgique. Evolution des pointes hebdomadaire (2002) et mensuelles entre 1992 et 2002. (source FPE, 2002)\nFig.9 profil de la puissance appele le troisime mercredi de chaque mois en Belgique (Source FPE, 2003)\nEn Belgique, il y a environ 70% dcart entre le creux de nuit et la pointe du jour (ce qui correspond une bonne base industrielle). Le foisonnement ( bruit de fond ) de la charge est denviron 100 MW. Un autre type de graphique est le diagramme monotone de charge qui reprend en ordonne la charge et en abscisse le temps pendant lequel la charge a dpass la valeur en ordonne. La libralisation du march et la mise en bourse a day ahead dune partie de la production va modifier lapproche. Par ailleurs, afin de reconstituer la charge relle aprs coup, les clients sont scinds en clients tlmesurs (le plus possible terme) et les autres pour lesquels on construit un courbe synthtique de charge (SLP synthetic load profile1). Le rsidu sera redistribu entre les intervenants selon une procdure dfinie. 2.4 Localisation des units de production dans le diagramme de charge. En base on utilise les centrales faible cot de combustible (hydraulique) ou a temps de dmarrage lent (nuclaire), de toute faon celles qui produisent le kWh au meilleur prix. Viennent ensuite les centrales thermiques classiques et les TGV (ces dernires avec un rendement nettement meilleur proche de 55%), puis les units plus coteuses (veilles units thermiques), la crte et la scurit dite N-1 (perte dun groupe important, en Belgique cest environ 1040 MW) tant assure par des centrales mise en route rapide (turbine Gaz et centrale de pompage).(fig 10) Le dispatching national (Linkebeek) possde une liste ordonne des centrales mettre progressivement en service pour couvrir la charge, en tenant compte de leur cot marginal dexploitation (cette fonction va disparatre avec la libralisation du march). Les centrales de pompage crtent la pointe ou interviennent en urgence (perte d'un groupe nuclaire par exemple), elles fonctionnent en pompe en priode de faible charge. (La centrale de Coo peut fournir 1000 MW pendant 6 heures par exemple), elles contribuent par leur fonctionnement uniformiser le diagramme de charge.\nFig. 10 localisation des units de production dans un diagramme de charge (source CPTE)\nA nouveau la libralisation du march va modifier profondment la manire de grer lattribution des quota de production. En effet les producteurs vont maximiser leur profit et vendre au plus cher (aux heures de pointe) un maximum dnergie peu coteuse (nuclaire, cot de production de environ 10 15 euros le MWh compar au cot du thermique classique aux environs de 60 70 euros/MWh). Toutefois ce mcanisme sera sans doute contrl (mutualisation de ces cots tous les producteur stranded benefit ?, accises sur luranium ?, favorisation des petits producteurs ?) Par ailleurs la production dcentralise va faire voluer les rseaux vers la notion de smart grid (fig .11) qui regroupera de nombreux moyens de production renouvelable, de cognration.\nFig. 11 Une vue du futur (source : Communaut europenne) : partage de la production entre units centralises et dcentralises. Possibilit de crer des agrgats en micro-rseau pour former des VPP (virtual power plants) afin de faciliter leur intgration la fois dans le systme physique et dans le march.\n3. Le rglage du rseau Pour ce qui concerne la tension, nous verrons quil sagit dun problme essentiellement local (compensation). Il faut limiter les transits de ractif dans le rseau. On admet des plages de variations de lordre de 5 10% selon le niveau de tension et le type de clientle. Par contre la frquence (lie la vitesse de rotation des alternateurs) est un problme intressant lensemble dun systme lectrique interconnect. Tout dsquilibre entre la production et la consommation entrane une variation de vitesse (dsquilibre entre le couple moteur fourni par la turbine et le couple rsistant correspondant la charge du rseau) et donc de frquence. La frquence doit tre tenue dans une plage de +- 1 Hz.(risque pour les pompes, pertes transformateurs, synchronisation horloges, stabilit des machines, ) Ce rglage concerne des zones de rglage . C'est--dire la plus petite partie du rseau dote dun systme rglage frquence puissance, une zone de rglage concide aujourdhui gnralement avec un pays. Une zone de rglage doit tre capable de maintenir lchange de puissance la valeur programme. Dans lensemble des zones de rglage, regroups en bloc de rglage , interconnects au niveau europen (synchrone), les responsabilits sont tablies. La Belgique reprsente 3,7%, la France 23,8%, lAllemagne 27,5%, etc Une rserve tournante (spinning reserve en anglais) (machine tournant vide ou charge rduite) est la base de la philosophie du contrle de la frquence. Les centrales de pompage et les turbines gaz ( rponse trs rapide) sont galement utilises en Belgique pour prvenir la perte d'une unit nuclaire (la plus importante fait 1040 MW). 3.1 Rglage primaire (les premires secondes aprs perturbation) : Sans disposition particulire, si le couple rsistant (consommation) augmente (diminue), la frquence chute (augmente) pour trouver un nouvel quilibre. Ce nest pas admissible, il faut donc une action automatique (mene par les rgulateurs de vitesse de chaque centrale) sur les organes dadmission du fluide moteur des turbines pour maintenir la frquence. Cette action (rglage primaire) peut varier dans de grandes proportions suivant la nature des charges et des turbines. Cest une action dcentralise. Ce rglage est automatique. Il peut lui seul faire driver la frquence. Le rglage primaire rpartit les fluctuations de charge au prorata des capacits nominales du groupe en pondrant par un gain (notion de statisme s compris entre 2 et 6%) :\n1 f Pi = Pni si f 0\nOn dfinit lnergie rglante primaire dun rseau comme le rapport entre la pointe de charge du rseau et la frquence nominale, divis par le statisme. On obtient une valeur en MW/Hz. Pour le rseau UCTE, cette valeur est de 35000 MW/Hz, ce qui veut dire que sans rglage primaire il faut une perte de 35000 MW pour provoquer un cart permanent de frquence de 1 Hz.\nUne perte de 3000 MW de production(consommation) sur le rseau europen interconnect (150000 MW au creux de charge) fait perdre(gagner) 50 mHz par seconde avant toute action de rglage (statisme de 5%). En cas de perturbation, les pays interconnects synchrones participent pendant 15 minutes au sauvetage de la situation, chaque pays agissant au prorata de son importance , ainsi la Belgique contribuera pour 3,7%. Pendant cette priode le rgime reste perturb (la frquence est carte de sa valeur de consigne), les flux de puissance entre zone ne sont plus conformes aux flux programms, il y a risque de dpasser des charges permanent admissible (do la dure de 15 minutes qui est grosso modo une constante de temps thermique dchauffement des conducteurs ariens). En cas de chute de la frquence en de de 49.8 Hz une politique de dlestage de charge et un dmarrage automatique de turbines gaz est enclench, plus bas on commence dlester certains clients industriels et la clientle domestique.\n3.2 Rglage secondaire (endans les 15 minutes aprs perturbation) Ce rglage, galement automatique, agit aprs le rglage primaire (cd aprs environ une minute). Il a pour but de rtablir la frquence de rfrence. Cest important notamment pour le contrle des puissances changes sur les liaisons dinterconnexion entre rseaux gestion spare. En effet les transits volueraient au prorata des inerties des rseaux pour se stabiliser une nouvelle valeur fonction des nergies rglantes primaires de chacun des rseaux interconnects. Il est centralis (mis par un centre de conduite), agissant sur plusieurs groupes internes la zone perturbatrice. On dfinit cette fois lnergie rglante secondaire. 3.3 Rglage tertiaire (dans les 15 30 minutes aprs perturbation) Il faut procder un rajustement des programmes de fonctionnement des centrales (en prenant en compte les cots de production marginaux) pour rtablir un optimum conomique. Ce rglage est galement centralis au sein de la zone initialement en dfaut. Ce rglage a pour but de rtablir loptimum conomique et aide reconstituer la rserve secondaire.\n4. Interconnexion des rseaux et rseau Belge 4.1 Le rseau eurasien\nFig. 11 Les 4 grands rseaux eurasiens : UCTE, NORDEL, EEC et IPS/UPS (source UCTE)\nIl existe en Europe/Asie 4 rseaux grs indpendamment (tension, frquence) et interconnects par des liaisons courant continu (fig 11) : - le rseau UCTE (Union pour la Coordination du Transport de l'Energie Electrique) (Benelux, France, Allemagne, Portugal, Espagne, Italie, Danemark, Grce, Autriche avec en plus la Suisse, la Slovnie et depuis 2004, les pays de l'ex- Yougoslavie) auquel est aujourdhui reli le rseau CENTREL (Pologne, Rpubliques Tchque et Slovaque, Hongrie). La Bulgarie et la Roumanie sont prtes. www.ucte.org, volution : http://www.ucte.org/pdf/Publications/2006/UCTESAF2006-2015-ppt.pdf LUCTE rassemble donc les TSO (Transmission system operators) de ces pays qui rigent des rgles dinterconnexions car plus on stend plus les problmes deviennent difficiles. - le rseau NORDEL (Norvge, Sude, Finlande, Islande), reli (sauf Islande) au rseau UCTE via une liaison DC Danemark-Norvge et Danemark-Sude, une liaison DC existe galement entre les Pays-Bas et la Norvge. - le rseau EEC (Royaume Uni, Irlande) reli au rseau UCTE via une liaison DC AngleterreFrance. - le rseau IPS/UPS Unified Power System/Interconnected Power systems : pays du CIS et de la mer\nBaltique = Lituanie, Lettonie, Estonie, Armnie, Azerbaijan, Blarussie, Georgie, Russie, Moldavie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan remarque : le rseau CENTREL couvrant la Rpublique Tchque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie a t connect au rseau UCTE depuis 2004\nDes discussions antre UCTE et la Turquie sont en cours de mme que pour une boucle autour de la mditerrane. Le rseau europen UCTE est fortement interconnect, principalement au niveau 400 kV.\nLe schma suivant illustre les liaisons entre pays europens (fig. 12) :\nFig. 12 Les rseaux europens interconnects (source www.ucte.org) (en bleu, ligne DC)\nQuelques capacits dinterconnexion en 2006 : Entre le bloc main UCTE et le royaume uni : 2000 MW (DC) NORDEL : 1700 MW (DC via une liaison sous-marine entre NL et N) et une liaison synchrone de 2200 MW via le Danemark. CENTREL : 2400 MW (synchrone) Espagne/Portugal : 1400 MW (synchrone) Italie : 7150 MW (synchrone) South-eastern UCTE : 1400 MW (synchrone)\nQuelques grands TSO (Transmission system operators) en Europe : E.ON, RWE net et Vattenfal Europe (Allemagne) ELIA (Belgique) MAVIR (Hongrie) PSE-operator (Pologne) Red Electrica (Espagne) RTE (France)\n4.2 Le rseau belge : Il y a encore qq annes (avant 2003), une socit prive, Electrabel (85% de la puissance installe) et une socit publique, SPE (10% de la puissance installe) se partageaient avec quelques industriels producteurs (le reliquat) la totalit des 16000 MW installs selon une rpartition dtaille ci-dessous (fig 14) :\nFig. 14 Evolution de la puissance installe en Belgique par source dnergie primaire. (source synergrid)\nToutefois lutilisation des centrales dpendait de leur disponibilit, de leur cot marginal, de leur fiabilit, etc La consommation en nergie sur base annuelle prsentait donc une autre rpartition que la puissance installe. Par exemple le taux de disponibilit, la fiabilit de nos centrales nuclaire tant particulirement lev, ceci coupl un cot marginal sensiblement plus faible, faisait que plus de 55% de lnergie consomme en Belgique provenaient de ce type de centrale, selon le canevas suivant (approximatif) : nuclaire (57.1%), charbon (15.2%), gaz (24.9%), hydraulique (2.1%), ptrole (0.7 %) (Fig 15) Depuis la libralisation du march, on ne peut plus parler de cette manire vu que les exportations et les importations dnergie dpendent des choix des consommateurs et des ventes des producteurs installs en Belgique sur le march international.\nFig. 15 : volution de la consommation en nergie lectrique en Belgique avant la libralisation, avec rpartition par source dnergie primaire. (source FPE, 2002)\nLa gestion coordonne des flux dnergie dans la zone de rglage laquelle la Belgique est associe (en fait aujourdhui limite par les mmes frontires que celle du pays) et des changes avec les pays voisins est centralise au dispatching national de Linkebeek (CPTE) qui travaille en collaboration avec trois dispatching rgionaux situs Anvers (Merksem), Bruxelles et Namur. Ces dispatchings dpendent de la socit ELIA.\n4.3 Organisations communes en Belgique Depuis 2003, le march de llectricit est progressivement libralis en Belgique et partout en Europe. Le premier janvier 2007, la libralisation aura atteint en Belgique le niveau du particulier qui pourra ds lors choisir librement o il salimentera en nergie. La production a t spare du transport et de la distribution. La production est mise en concurrence. Le rseau est videmment un monopole qui doit donc tre rgul. La fourniture est galement spare et soumise concurrence. La facturation va donc dornavant comprendre (i) un droit daccs au rseau, (ii) un tarif dutilisation rseau (iii) un prix dnergie qui dpendra du producteur choisi (ventuellement rparti sur plusieurs producteurs) (iv) un prix li au non respect des nominations, etc La CREG (comit de rgulation de llectricit et du gaz) a t cre en 2003. Elle est compose de contrlants (pouvoir public, nationaux et rgionaux, FEB, FGTB, CSC, CGSLB) (www.creg.be) Les rglementations sont mises eu point de manire rgionale, il a donc fallut crer en Belgique trois organismes de contrle additionnels, dont la CWAPE pour la Rgion Wallonne.(www.cwape.be). Elle a un rle conomique (comptitivit, revenu des communes, pouvoir dachatdes mnages), social (clientle protge, fourniture minimum garantie,..) et\nenvironnemental (promotion nergie renouvelable). Les deux autres organismes sont la VREG (Rgion flamande) et IBGE-BIL (Rgion de Bruxelles-Capitale) Ds fin 2006, une partie de la production sera mise en bourse spot. Cest la cration de la socit BELPEX SA (qui va organiser la bourse) qui va collaborer avec les Pays-bas (ATX) et la France (Powernext) dans un premier temps. Bien entendu ceci sera bas sur la consommation a day ahead , les transactions devant tre finalises (quart dheure par quart dheure) vers environ 11h du matin afin de mettre en route ce quil faut pour dlivrer la puissance le lendemain. Toutefois seule une petite partie de la puissance (environ 1200 MW) sera disponible en bourse au dpart. Dans un but de gestion coordonne et de rationalisation, avec pour objectif un abaissement du prix de revient tout en sauvegardant la qualit du service, en plus des comits de rgulation, un certain nombre d'organisations communes existent : a) le Comit de Gestion des Entreprises d'Electricit (CGEE) Cet organisme comporte deux sections: la Section Production qui regroupe les socits prives de production et la socit publique Socit Cooprative de Production d'Electricit (SPE); la Section Distribution qui runit les socits prives de distribution d'lectricit. Les socits ont dlgu au Comit de Gestion leurs pouvoirs dans un certain nombre de domaines primordiaux, tels les investissements et la politique tarifaire. L'ensemble des socits suit ainsi une politique commune comme s'il s'agissait d'une entreprise unique; b) Synatom: cette socit gre et finance toutes les oprations relatives au cycle des combustibles nuclaires. Depuis la loi du 8 aot 1980, I'Etat belge est autoris prendre une participation d'au moins 50 % dans le capital de Synatom; c) le Laboratoire Belge de lindustrie Electrique (Laborelec): est charg d'tudier la scurit, la fiabilit et l'conomie des exploitations ressortissant l'industrie lectrique. http://www.laborelec.com/index.asp Dbut 2006 il y a 12 fournisseurs classiques (Ale-trading, city power, edf Belgium, Electrabel, luminus, nuon Belgium, SPE, etc..) et 5 fournisseurs verts (CityPower, electrabel customer solutions, essent Belgium, Lampiris, SPE)\n5. La structure du rseau dnergie lectrique Stratification du rseau Un rseau d'nergie lectrique est un systme comprenant production, transport, rpartition et distribution de l'nergie , tape finale pour l'alimentation des consommateurs domestiques. Le systme est stratifi depuis la haute tension (150 - 765 kV (maximum 400 kV en Europe)) conue pour interconnecter les centrales de production et transmettre la puissance de ces centres de production vers les points de charges les plus importantes. La rpartition s'effectue un niveau plus faible (HT 70 - 150 kV) reliant le niveau de transport et le niveau de distribution (MT de 1 70 kV, BT < 1 kV). Le choix de la tension dpend de nombreux facteurs qui seront tudis par la suite, les pertes, la stabilit, etc... Le nombre de niveaux de tension relve dun calcul dlicat tenant en compte lvolution de la densit de charge au km2 par exemple. Des niveaux intermdiaires se justifient pendant une certaine priode correspondant une plage de densit de charge, ainsi a-t-on vu apparatre en Europe des niveaux proches de 20 kV (nouvelle tension de distribution), 70 kV, 150 kV, 220 kV et 400 kV. Bien sur laspect historique des rseaux et lvolution des compagnies dlectricit jou et joue un rle majeur dans les choix. La figure suivante illustre ce principe (fig 16):\nFig. 16 stratification du rseau dnergie lectrique (source : techniques de lingnieur)\nLes rseaux de transport et de rpartition (tous les niveaux de tension sauf la distribution- au niveau des quartiers) sont maills pour une raison vidente. Il en rsulte une augmentation progressive, dans le temps, des courants de court-circuit. (limpdance de Thvenin diminue continuellement et la fem de Thvenin augmente vu la multiplication des moyens de production. Au niveau de la distribution trois stratgies peuvent tre rencontres : 1) systmes purement radiaux (rseaux ruraux) (fig 17) 2) fortement maills mais utiliss en fonctionnement de manire radiale (typique aux USA, o la distribution se fait par environ 10-20 maisons/transformateur de distribution) 3) modrment maills (par exemple une simple boucle) mais utiliss en rseau (typique en Europe, o la distribution se fait par environ 200-300 maisons /transformateur de distribution). (avantage : moins dinterruption de service, inconvnient : plus de chute de tension, plus cher) Les raisons dun rseau radial plutt que maill sont triples : - le cot (de lquipement p.e.), les protections sont plus complexe en maill. - la rduction des courants de court-circuit - la rduction des priodes de chute de tension en cas de dfaut\nFig. 17 rseau radial de distribution de lnergie lectrique (source Technique de lingnieur)\nLe choix dpend de la fiabilit dsire. Si les chutes de tension et/ou la dure totale des interruptions est juge capitale il vaut mieux investir dans un rseau radial performant (renclenchement automatique par exemple). Si des interruptions momentanes ou trs longues sont juges capitales, il vaut mieux un rseau maill. Les rseaux maills ont moins de pertes et sont mieux adapts la production dcentralise qui risque de se dvelopper dans un avenir proche (nergie verte, oliennes, pile combustible, ) Au niveau du grand transport, des niveaux de tensions extrmes, tels 1000 kV et jusqu' 2250 kV sont l'tat de recherche (notamment en Russie, Japon, Italie, USA et Canada avec des liaisons exprimentales et une ligne prvue en exploitation au Japon, toutefois en 2006, la plupart de ces laisons ralises sont temporairement exploites des niveaux plus faible (500 kV par ex au Japon)) en vue du transport en courant alternatif sur des distances suprieures quelques milliers de kilomtres. Il y a mme un projet de relier le bassin hydraulique du fleuve Zare (Inga, RDC) vers lEgypte.\n6. La constitution du rseau Le rseau est constitu de lignes ariennes, de cbles souterrains et de postes, divers niveaux de tension. En Belgique, les principales liaisons sont reprises sur le graphique ci-aprs (fig 18 et 19) :\nFig. 18 le rseau 400 kV belge et ses postes (source ELIA)\n6.1 Postes Par dfinition, un poste (une sous-station) est une installation dorganes de liaison et d'organes de manoeuvre o parvient l'nergie des centrales et d'o cette nergie est oriente vers les centres de consommation. On distingue gnralement des sous-stations : a) directes (ou daiguillage) : qui assurent les liaisons entre lignes a mme tension (sans transformateur de liaison); b) de transformation : qui relient des rseaux tensions diffrentes; c) de conversion : o l'on ralise une modification des caractristiques de la tension, de la frquence; passage de l'alternatif au continu... Le schma (topologie) de ces postes dpend principalement de deux aspects : 1) niveau de scurit dexploitation. On entend par l quen cas de dfaut sur le jeu de barres ou sur une ligne, il faut veiller liminer ce dfaut par des disjoncteurs aussi peu nombreux que possible en vue de garder en service le plus douvrages sains possible (scurit leve) ou un certain nombre de lignes ou de traves (scurit moyenne ou faible). 2) Niveau de souplesse dsir. On entend par l la facilit dexploitation relative aux manuvres volontaires et aux changements de la configuration lectrique du poste. On trouve ainsi des schmas un (fig 20 gauche), deux (fig 20 droite) ou trois jeux de barres, avec (fig 20) ou sans sectionnement, un (fig 20), 1,5 (fig 21 gauche) ou 2 disjoncteurs par dpart. Le jeu de barre peut tre en ligne ou en boucle (simple, double ou multiple). Le choix fait galement intervenir : - le nombre de traves (ligne et transformateur) - le nombre de nuds dsir (un nud est un ensemble de traves lectriquement spares des autres) - accessibilit des traves aux nuds - quaccepte ton de perdre en cas de dfaut jeu de barres ? (en nombre de traves) - que perdre en cas de manutention dun disjoncteur de trave ? (en nombre de trave) - pendant manutention, sil y a dfaut sur une autre trave, quadmettez-vous de perdre en plus ? Les principaux composants d'une sous-station consistent en : Appareillage de liaison : jeu de barres o aboutissent les raccordements aux centres consommateurs et producteurs; Appareillage de manoeuvre et protection : disjoncteurs qui ouvrent ou ferment un circuit, suite une manoeuvre d'exploitation ou un dfaut imprvu dans le rseau (contournement d'isolateur, mise la terre d'une phase, par exemple), sectionneur dont la principale fonction est dassurer l'isolement du circuit quil protge (en anglais :"isolator") Appareillage de rgulation : transformateur rglage en charge - batterie\nde condensateurs; Appareillage de conversion : surtout dans les sous-stations des chemins de fer (redresseurs); Appareillage de mesure : transformateurs de potentiel et d'intensit (T.P. - T.I.); appareils de mesure proprement dits et relais branchs au secondaire des transformateurs d'intensit et de potentiel; Services auxiliaires BT, courant alternatif et courant continu : rseaux alimentant les moteurs de commande, la signalisation, les verrouillages, le chauffage, I clairage; Appareillage dautomatisme, de tlcommande, de tlsignalisation, de tlmesure. Quelques exemples typiques de jeu de barres de poste haute tension :\nFig. 20 poste un jeu de barre ( gauche) et deux jeu de barres ( droite) un disjoncteur par dpart, avec sectionnement.\nFig. 21 ( gauche) Poste deux jeu de barres, un disjoncteur et demi par dpart ( droite) jeu de barre simple (MT) avec sectionnement (ici poste deux niveaux de tension)\nLa figure suivante (fig 22) donne le schma unifilaire dun poste MT de la zone de Lige, poste de transformation 70/15 kV.\nFig. 22 : exemple concret dun jeu dun poste dalimentation MT Cheratte (zone de Lige). Poste de transformation 70kV (un jeu de barres avec sectionnement) vers 15 kV (deux jeux de barres, un disjoncteur par dpart, avec sectionnement).\n6.2 Lignes ariennes et cbles souterrains Depuis 1994 la plupart des compagnies dlectricit ont pris la dcision de ne plus tablir de nouvelles liaisons ariennes en de de 150 kV. A terme donc tout le rseau de distribution et progressivement celui de rpartition se fera en cbles souterrains. L'utilisation de cbles en plus haute tension - mme s'il existe quelques cas 220 kV, 400 kV et 500 kV - est confront des problmes technologiques significatifs (surtout les jonctions) ainsi qu' un cot trs lev (si le cot en basse tension est similaire, voire infrieur pour un liaison souterraine, il devient jusqu' environ 20 fois plus lev 400 kV par rapport une liaison arienne). En 2006, lordre de grandeur du cot dune liaison arienne 400 kV (2 ternes) est chez nous de 1 millions de /km. Les lignes ariennes sont constitues de conducteurs nus en aluminium(souvent un alliage pour renforcer les proprits mcaniques), parfois avec une me en acier. La figure 23 donne titre indicatif la longueur du rseau belge par niveau de tension et type de liaison (hors rseau de distribution qui est videmment trs tendu).\nFig. 23 : longueur du rseau lectrique belge dELIA, par niveau de tension (source ELIA)\nPour la haute tension ( 110 kV) on peut prsenter la comparaison suivante ligne-cble qui a t ralise au sein de la CIGRE (Confrence Internationale des Grands Rseaux Electriques Haute Tension) en 1995. Elle est base sur une enqute regroupant 19 pays, 58 compagnies et 800000 km de circuits. Les considrations sur laspect global de la dure de vie (y compris le dmantlement, recyclage des composants, etc.. - life-time assessment) ne sont pas pris en compte. Cette comparaison a t tablie pour le transport en courant alternatif uniquement.\nComparaison ligne arienne et cble souterrain :\nEn regard avec la planification Les lignes sont soumises plus frquemment que les cbles des interruptions de courte dure. Cependant les cbles ncessitent une dure de rparation plus longue que les lignes, ce qui peut avoir un effet prjudiciable sur la scurit du systme. Des surcharges de longue dure sont plus critiques en souterrain quen arien. Le vieillissement des cbles risque dtre fortement affect. Par contre les surcharges de courtes dure sont plus facilement supportes par les cbles. Les cbles souterrains ont une impdance plus faible que leur quivalent arien, ce qui donne des courants de dfaut plus levs et une rtrogradation de la slectivit des protections. La rpartition de charge est galement fortement modifie. Les contraintes environnementales et de cots, ainsi que la scurit et la fiabilit de lalimentation doivent tre paralllement envisages lors dune comparaison souterrainarien. Environnement Limpact visuel des lignes peut ncessiter un acheminement appropri. Champ lectromagntique (fig 24, 25 et 26) : les cbles souterrains gnrent moins de champs lectromagntiques (sauf aux bornes terminales et au droit de la liaison dans les dispositions en nappe o il peut tre jusqu trois fois plus lev), pas de bruit couronne et peu dinterfrence.\nFig. 24 : volution du champ lectrique (kV/m) 1.5 m du sol, dans un plan perpendiculaire la ligne mi-porte, au sein du couloir de ligne. (le champ est perpendiculaire au sol) (source CIGRE)\nFig. 25 : volution du champ dinduction magntique (T) 1.5 m du sol, dans un plan perpendiculaire la ligne miporte, au sein du couloir de ligne. (la direction du vecteur champ dpend de la position, souvent un champ tournant dont laxe principal de lellipse est orient vers la tte du pylne). Lintensit de courant prise en compte est indique sur la figure. (source CIGRE)\nFig. 26 : volution du champ dinduction magntique (T) au niveau du sol, au dessus dun cble souterrain 150 kV (A), 70 kV (B) et 30 kV (C), en traversant le couloir de ligne . (la direction du vecteur champ dpend de la position, souvent un champ tournant dont laxe principal de lellipse est orient vers le cble). Intensit nominale. (source CIGRE)\nUn liaison souterraine occupe moins de passage au niveau du sol. La dprciation du sol est souvent associe aux lignes, rarement aux cbles. Les cbles huile fluide peuvent, en cas de rupture, prsenter un danger de pollution pour le sol. Ce nest pas le cas pour les cbles isolation synthtique ni pour les lignes. En trs haute tension, les systmes de refroidissement des cbles accroissent le risque de pollution.\nLinstallation de cbles prend beaucoup plus de temps et cause plus dennuis au trafic et aux fermiers que la construction dune ligne. Il nest pas possible dinstaller des cbles souterrains dans certains types de terrains. Aspects techniques Le courant capacitif dun cble souterrain haute tension est significativement plus lev que celui dune ligne arienne. De longs tronons ncessitent linstallation de compensateurs ractifs onreux. Laccroissement du transit sur une ligne peut tre effectu bon march en changeant de conducteurs, ce nest pas possible en souterrain. La plupart des dfauts en arien sont fugitifs, tandis quils sont permanents en souterrain. Un renclenchement automatique rapide peut tre employ en ligne arienne pour amliorer la scurit du systme, mais ce nest plus possible si le circuit comprend une longueur significative de cbles souterrains. Il est possible de transiter plus de puissance en hiver sur les lignes. Les jonctions de cbles 400 kV sont possibles en 2006, mais coteuse et demandent une ralisation trs dlicate. Aspects de cots Plus haute est la tension, plus cher sera le rapport du cot du cble par rapport la ligne arienne. dans la gamme 110 - 219 kV rapport de 3.6 16 dans la gamme 220 - 362 kV rapport de 5.1 21.1 dans la gamme 363 - 764 kV rapport de 13.6 33.3 ces rapports de cots dpendent du trac, de la planification, des compensations accordes. On peut esprer une diminution de ces rapports avec lintensification du transport en souterrain. Le cot de la maintenance est gnralement plus lev en arien quen souterrain, mais limpact sur le cot global est mineur. 7. Etapes la conception (lignes, cbles, postes) Les tapes la conception d'une liaison haute tension sont nombreuses et rassembles sur le graphique ci-joint (fig 27) :\nFig. 27 tapes la conception dune ligne (source T. Gonen)\n(ce graphique est valable galement chez nous moyennant quelques adaptations, en effet en Belgique la notion de ROW (right-of-way) n'existe pas, seule l'emplacement des pylnes doit tre acquis par la compagnie d'lectricit. La difficult majeure provenant du trac et des autorisations administratives obtenir auprs des nombreuses instances rgionales, communautaires, communales, notamment. Nous dtaillerons ultrieurement le dimensionnement des cbles, lignes et postes aux diffrentes contraintes dilectriques, thermiques et mcaniques.\n8. Planification La dcision d'implantation de nouvelles liaisons rsulte d'analyse de prvision de charges (dtermination de la demande de crte annuelle pour tout le systme, pour chaque rgion, chaque poste existant et en prvision) et d'tudes conomiques en accord avec une planification globale selon le schma , l'objectif cl tant la limitation des cots d'exploitation en maintenant un niveau de fiabilit "adquat" avec des contraintes lies l'environnement. Sont notamment envisages la rpartition de la tension (avec prise en compte des rgulateurs des gnrateurs, transformateurs, des compensateurs), les surcharges, la sensibilit une perte d'un groupe gnrateur. Le planificateur choisit en dfinitive la taille, la localisation et le nombre de lignes et de postes pour satisfaire tous les critres conomiques et d'exploitation. Pour ce choix il prend en compte un optimum entre le cot li la perte de fourniture en cas de dfaut (cot du kWh non vendu) et le cot d'investissement ncessaire pour viter cette perte, comme montr ci-dessous (fig 28) :\nFig. 28 Courbes des cots pour le fournisseur dnergie ou pour le consommateur en fonction de la disponibilit de la fourniture (source T. Gonen)\nIl est videmment trs difficile destimer le cot du kWh non vendu. Des tentatives ont t faites pour estimer ce quun kWh apportait la socit (en se basant sur le PNB), on trouve environ 1.50 /kWh avec lindustrie chimique et 7.50 /kWh sans industrie chimique... On peut galement tirer au sort des dfaillances et en dduire une esprance mathmatique de kWh non vendus par millions de kWh. Lautre fonction fait intervenir le facteur dactualisation (sur 40 ans gnralement) et lintgration dun produit de facteurs de cots (intrt x amortissement x conduite x entretien), qui ncessite un hypothse sur la croissance de la charge). Aprs ce choix, le planificateur tudie le comportement du rseau en cas de dfaut pour : - fixer la capacit des disjoncteurs (pouvoir de coupure) - tablir un systme de relais capable de dtecter les dfauts et provoquer les dclenchements des disjoncteurs. - valuer les tensions en cas de dfaut ou lors du renclenchement, qui peuvent affecter la coordination de l'isolement et ncessiter l'utilisation de parafoudres - concevoir le systme de mise le terre. - valuer les effets mcaniques qui ont un impact sur le dimensionnement. Finalement le planificateur conduit une tude de stabilit pour s'assurer qu'un dfaut ou une perturbation svre ne cause pas d'ennuis majeurs (notion de scurit N-1, N-2, etc...). Par exemple, une surcharge de ligne (suite par exemple la perte dun transfo) causant son dclenchement et entranant ds lors la surcharge de lignes voisines pour finalement provoquer la coupure en cascade des disjoncteurs. Le rseau peut s'effondrer et plonger une rgion, voire un pays en "blackout", cela s'est produit en France, et dans certaines rgions aux Etats-Unis, Japon et Europe dans les 20 dernires annes, le dernier date d'aot 2003 qui a vu plong dans le noir ltat de New York et lOntario (50 millions de personnes). A ce titre la rapidit de coupure des disjoncteurs et donc la dure d'un dfaut est dterminante. Il faut savoir que les recherches ont permis d'amliorer\nconsidrablement ce temps de coupure qui aujourd'hui devient infrieur 100 ms.(60 ms dans le meilleur des cas), tant par le gain au niveau de la dcision prise par le relais que par la conception de la chambre de coupure et le gaz d'extinction de l'arc\nFig. 29 : Evolution historique de la taille des units de production, de la tension maximale utilise pour le transport et du cot du kWh depuis laune de llectricit.(source EPRI, 1979)\nA titre informel la fig 29 donne lvolution historique de lvolution de la taille des units et du niveau de tension le plus lev utilis dans les rseaux. La fig 30 donne quant elle un block diagramme des tudes menes dans le cadre de la planification.\nFig. 30 : Etudes typiques menes pour lextension dun rseau dans le cadre de planification.\nSuite la libralisation du march, les flux entre pays saccroissent. La gestion des liaisons entre pays, principalement utilise par le pass pour soutenir un pays lors de perturbation pendant les 15 premires minutes aprs problme, servent aujourdhui en continu pour assumer les transferts. Les lois de llectricit (Kirchoff entre-autre) nont que faire des flux financiers. Ainsi si lAllemagne du nord achte de lnergie la Suisse (disons pour un niveau de 100 ), les flux physiques suivent les trajets indiqus sur la figure suivante (fig 31) :\nFig. 31 Flux dnergie entre pays pour une fourniture de 100 MW de la Suisse lAllemagne.\nFig 31 bis : idem fig 31 pour un flux de 100 MW entre lAllemagne et lItalie (source Elia)\nIl sensuit des flux entre la Belgique et la France qui doivent tre pris en considration car ces liaisons capitales en cas de problme (perte dun groupe nuclaire par ex) ont videmment une capacit limite. La gestion de ces liens particuliers, les dcisions daccrotre leur capacit, etc doivent tre prises par des autorits rgulantes au niveau europen et leur cot doit tre rparti sur tous les acteurs concerns. Il apparat donc une diffrence essentielle entre les flux physiques et les flux contractuels (capacit de transfert) qui proviennent de transactions commerciales. Cela veut aussi dire que par exemple, deux flux identiques et opposs sur la mme ligne (qui sannulent donc totalement sans affecter en rien la capacit de transfert sur cette ligne) seront rmunrs sparment bien que naffectant pas la capacit de transit.\nFig. 32 Capacit de transfert entre deux zones, exprimes en MW.\nPour prsenter les principales dfinitions, plaons-nous dans un cas simple o seulement deux zones A et B schangent de lnergie (fig 32). On prsente gnralement les diffrentes capacits de transfert au moyen du diagramme ci-dessus, o plusieurs chelles de temps successives figurent en abscisse. TTC (Total Transfer Capacity ) reprsente la valeur maximale que peut prendre une transaction entre deux zones contigus, sans violer aucune rgle de scurit de rseau, ni dans une zone ni dans lautre, que ce soit en situation normale ou en cas dala (N - 1...), et que la limite soit une intensit maximale, une borne de tension ou de stabilit. Pour faire le calcul, on suppose lavenir parfaitement connu en termes de prvision de consommation, de disponibilit de rseau et de production. TRM (Transmission Reliability Margin ) est la marge de scurit rserve aux gestionnaires de rseau pour assurer en permanence en temps rel les services systmes prioritaires (rglage de frquence, secours durgence entre zones...). Cette marge inclut galement leffet dimprcisions de mesure, mais pas celui dalas de rseau puisque ceuxci sont rputs dj entirement pris en compte dans TTC. NTC (Net Transfer Capacity ), diffrence des deux prcdents, est la quantit maximale qui peut tre effectivement alloue sur le march aux acteurs. AAC (Already Allocated Capacity ) reprsente ce qui a t dj allou dans les phases de march qui ont prcd. ATC (Available Transfer Capacity ) reprsente ce qui reste encore disponible pour les phases de march venir.\n9. Qualit de Service La vente de l'nergie lectrique repose sur la qualit de la marchandise; qualit demande par le consommateur pour l'usage bien particulier qu'il veut en faire; qualit offerte par le producteur distributeur, compte tenu des conditions conomiques de la production de l nergie lectrique . Les principaux facteurs qui interviennent pour dfinir la qualit du service sont :\nLa constance de la mise disposition de l'nergie lectrique; (toutes tensions) la constance de la tension 1. variation lente 2. rapide (flicker ou papillotement) 3. creux de tension (voltage dip) la constance de la frquence; la puret de l'onde (harmoniques); le dsquilibre de tensions polyphases : apparition de tension inverse ou homopolaire. stabilit court, moyen et long terme (uniquement grand transport) On a longtemps dfini la qualit du service en se contentant d ' imposer des limites rigides aux variations de frquence et de tension et aux interruptions. C'est encore ce que font les cahiers des charges. Ils imposent que la frquence ne scarte pas plus de 1 Hz en plus ou en moins de la valeur nominale de 50 Hz ( 2 %). Pour la tension, les dispositions du cahier des charges sont plus complexes et introduisent : la tension nominale du rseau, la tension figurant au contrat entre le fournisseur et lusager et 1a tension en service. Il stipule que : - la tension du contrat ne doit pas s'carter de plus de 5 7 de la tension nominale respectivement peur les rseaux moyenne tension, de rpartition et de transport, - la tension en service ne doit pas s'carter de plus de 7 10 de la tension du contrat respectivement sur les mmes rseaux. On peut dire approximativement que la premire de ces deux limites intresse la tension moyenne au point de livraison et la seconde les fluctuations de tension, autour de cette moyenne. Les normes europennes (EN 50 160) dfinissent les limites suivantes :\nLa continuit du service ne fait lobjet daucune obligation dans les cahiers des charges, sans doute parce que la qualit actuelle est suffisante. Les rglements de scurit imposent cependant aux utilisateurs ne pouvant supporter aucune coupure (hpitaux p.e.) quils prennent eux-mmes les mesures ncessaires (groupe de secours). Cette faon de dfinir chacune des qualits du service par des limites rigides a l'avantage d'tre simple et facile a contrler. Mais elle peut conduire des conclusions fausses dans l'apprciation de ces qualits. En effet elle considre comme galement acceptable un rseau o la tension oscillerait en permanence de plus ou moins 9 % autour de sa valeur nominale, et un autre o la tension ne diffrerait jamais plus de 1 pour-cent de cette valeur. De plus si, dans ce dernier rseau, pendant un court moment chaque semaine, la variation de tension dpassait 11 %, tout en restant infrieure 1 % tout le reste du temps, la qualit du service de ce rseau serait thoriquement considre comme plus mauvaise que celle du premier. Les dcisions que lon serait donc amen prendre pour respecter les conditions du cahier des charges pourraient conduire un gaspillage sur certains rseaux, tandis que les usagers continueraient tre plus mal desservis sur dautres. Une dfinition correcte de la qualit du service doit en premier lieu permettre de dfinir lgalit de deux rseaux diffrents.\nIl est mme souhaitable de chercher comparer des qualits ingales en leur donnant une valeur conomique. Ce qui permet de comparer des solutions techniques qui peuvent entraner des qualits de service diffrentes. Le gain sur la qualit est alors mis en balance avec les dpenses qui lont permis. Cette qualit de service est quantifie par les statistiques dinterruptions et de creux de tension. On peut regretter quactuellement, malgr les demandes de la planification, lvolution des rseaux HT est trs lente (lignes ariennes), les investissements tant ds lors report en MT, BT (surtout en souterrain) ce qui fragilise le rseau et fait perdre loptimum conomique. En distribution il ne sert pas grand chose doptimiser (section, porte) - loptimum est fugitif et valable uniquement pendant la pointe - , cest beaucoup plus la structure du rseau (double alimentation - cher- double pi non maill, etc...) qui compte, l o lhomme dexprience est encore dun grand secours. Statistique de dfauts En gnral on value le nombre de dfauts (et leurs causes) par 100 km et par an.(Source Laborelec pour la Belgique (moyenne sur 1980-1992) , EDF pour la France (1990) Sur lignes ariennes : niveau de tension 380 kV km de ternes 880 frquence/an 1.04 /100 km de ternes (Belgique) (France) 1990 5.7 Cause (Belgique): Orage : Intempries : Dfaillance du matriel : Pollution : facteur humain : divers et indtermin Sur Jeu de barres de postes : niveau de tension nbre de traves frquence /100 traves/an /100 postes/an (Belgique) 380 kV 80 0.63 4.31 220 kV 47 0.42 2.63 150 kV 642 0.51 3.93 70 kV 1254 0.56 3.4 220 kV 270 3.53 14.7 57 % 12 % 4.5 % 0.4 % 0.4 % 25.7% 150 kV 2200 1.91 non connu 70 kV 3000 9.88 28.2\nCause : Orage : Intempries : Pollution : Dfaillance du matriel : facteur humain :\n10 % 1.5 % 0.7 % 36 % 27 %\nenclench. sur dfaut : divers et indtermin : Sur Transformateurs : niveau de tension nbre de transfo frquence /100 Transfo/an (Belgique)1980 production 72 2.7\ninterconnexion 735 2.99\ndistribution beaucoup 3\nLa cause est gnralement extrieure au transfo (61 %), 4% de dfaut interne (bobinage) et 10 % du au rgulateur. Sur Cbles : niveau de tension km de cble : frquence /100 km/an (Belgique) Cause : Dfaillance du matriel : 150 kV 190 0.54 70 kV 200 11.88\n10. Caractristiques techniques et conomiques Les cots de lnergie ne cesse daugmenter suite la rarfaction des ressources non renouvelables utilises.(fig 33). Or ces fluides sont la source de lalimentation de la plupart des centrales de production dnergie lectrique (fig 34).\nFig. 33 volution du prix de lnergie primaire dans les 5 dernires annes.(source IBGE)\nFig. 34 : fluctuation du cot des combustibles (source Electrabel)\nIl sensuit une augmentation du prix de llectricit mais nettement moins prononce grce la diversification utilise.(fig 35).\nFig.35 Hausse compare de llectricit avec diffrents combustibles (source Platts)\nLe cot de llectricit comprend de nombreux termes, dont certainement le cot de production (amortissement des centrales dont le cot au kW install est repris ci-dessous, cot du combustible galement repris ci-dessous). Il faut y ajouter les cots dutilisation du rseau (transport via GRT (fig 37) distribution via GRD) L'intrt de la mise en route des diffrents types de centrales dpend de plusieurs facteurs : - le cot du kW install - le cot du combustible - le temps de dmarrage Ainsi on peut citer comme ordre de grandeur : type de centrale cot du combustible (1994) Thermique classique charbon 0.018 /kWh2 fuel oil 0.022 /kWh gaz naturel 0.023 /kWh TGV 0.019 /kWh nuclaire 0.008 /kWh hydraulique 0 pompage 0 turbo-jet 0.062 /kWh cot du kW install (1/1/1995) 1300 /kW temps dmarrage 8h de\n750 /kW 2100 /kW3 variable 900 /kW 900 /kW\n26h 24 h 5 minutes 2 4 minutes 2 minutes\n1000 kcal = 4186 kJ = 1.163 kWh traitement des dchets non compris 42\nFig. 36 dcomposition du prix moyen du kWh dans le march libralis. (source SEGE)\nFig. 37 : volution du cot du transport de lnergie lectrique entre 2002 et 2005 (source CREG)\nA titre d'exemple, le prix du kWh pour une consommation familiale basse tension (environ 4800 kWh/an rparti 70% (jour), 30% (nuit), pour une puissance disponible de 6 kW) est repris ciaprs (fig 38, ligne de ALE) : Rsidentiel : 0.057 /kWh Industriel MT : 0.062 /kWh pour une alimentation 30 kW et 0.023 /kWh pour une alimentation 500 kW (nombre dheure moyenne dutilisation, voir tableau).\nFig. 38 Evolution des tarifs de distribution approuvs par la CREG entre 2004 et 2005. (source CREG), pour diffrents GRD.\n11. Conclusions Finalement le transport de l'nergie lectrique peut tre considr comme un systme complexe avec de nombreuses interactions non-linaires, dont l'optimisation tant technique que financire relve encore de beaucoup de rgles de bonnes pratiques mme si les recherches en cours permettent d'voluer progressivement vers une aide la dcision de plus en plus efficace. Le diagramme ci-dessous, tir de T. Gnen, rsume un peu cette complexit :\nAbrviations et liens utiles TSO : Transmission system operator ETSO : European Transmission System Operators\nRfrences et liens utiles : www.eurelectric.org www.ucte.org www.centrel.org www.nordel.org www.elia.be www.etso-net.org www.electrabel www.spe.be\nElectric Power Transmission System Engineering, Analysis and Design" Turan Gnen, John Wiley & Sons, 1988 Overhead Power Lines. Planing, Design and Construction. F. Kiessling, P. Nefzger, J.F. Nolasco, U. Kaintzyk. Springer 2003.\n3AGE3 Mrad Khmais PFE2016\nEtude et redimensionnement d’un réseau et d’un poste\nMehr von touil_redouane\nEtude de Comportement Des Fils Du Câble Métallique_Congrès2015_MEKNASSI\nInstallations Energétiques Et Turbomachines\nM11Maintenance Préventive Des Véhicules (1)\nRapport de Stage Bureau d'Études ARC en CIEL à Sidi Lakhdar


Du sang sur les mains | HuffPost Québec Nouvelles\n11/26/2015 09:43am EST | Actualisé novembre 26, 2016\nLes derniers attentats de Paris ont envoyé un message fort à l'ensemble des pays occidentaux: ils sont désormais en guerre. Pour reprendre les mots d'une chanson célèbre de Serge Reggiani, les loups sont entrés dans Paris et ils ne se sont pas contentés de parader en bons occupants.\nIls ont fusillé la France et violé ses valeurs. Ils ont noyé la liberté dans le sang de leurs victimes et affiché plus que clairement leur volonté de lapider tous les représentants de Babylone.\nDire que nous devons les combattre jusqu'au dernier relève de l'euphémisme.\nUne grave responsabilité\nMais sans aucune surprise, plusieurs de nos intellectuels ont rapidement trouvé le moyen d'atténuer la portée de ces attentats, voire même d'en nier les conséquences. Sur les réseaux sociaux, certains dénonçaient déjà bêtement «l'occidentalo-centrisme» des grands médias, qui n'auraient pas suffisamment parlé des attentats de Beyrouth comparativement à ceux de Paris.\nComme si le fait de se préoccuper davantage sort de la Ville Lumière témoignait d'un racisme latent pour un Québécois moyen...\nQuelques jours seulement après le drame, d'autres relativisaient le danger de l'islamisme en évoquant la perspective d'un terrorisme chrétien.\nPire encore, des adeptes du politiquement correct voyaient dans le massacre de ce vendredi 13 le strict aboutissement causal des mauvais choix stratégiques de l'OTAN au Moyen-Orient. C'est dire le degré d'aveuglement auquel s'adonnent fièrement certains de nos penseurs.\nCeux et celles qui prennent plaisir à minimiser le conflit actuel au nom d'une pseudo-sagesse qu'ils sont allés chercher à Walt Disney World ne sont pas totalement innocents. Ceux et celles qui contribuent au maintien d'un dangereux statu quo devront un jour rendre des comptes devant le tribunal de l'Histoire.\nEn effet, si ce n'est pas déjà fait, l'avenir nous révélera bien vite que la bien-pensance multiculturaliste a du sang sur les mains.\nCeux et celles qui encouragent le morcellement puis l'islamisation des sociétés occidentales ne pourront pas éternellement se désolidariser de ces actes de violence. Un jour, il sera question de «collaboration». Il en va de même pour nos gouvernements.\nLe fait que la guerre actuelle ne mette pas en scène deux puissances traditionnelles ne devrait pourtant pas occulter ce qui relève de l'évidence. Incapables de concevoir l'histoire autrement qu'à travers le filtre des événements passés, plusieurs restent passifs et incrédules devant cet ensauvagement inédit au XXIe siècle. On préfère à la dure réalité une léthargie confortable qui nous enferme dans une schizophrénie perpétuelle.\nIl s'agit donc bien d'une guerre asymétrique, c'est-à-dire une guerre bien réelle où l'ennemi dispose de la capacité de rester dans l'ombre et de se fondre parmi la population civile, qui lui sert à la fois d'otage et de couverture.\nLes islamistes sont passés maîtres dans cette sanglante guérilla urbaine à laquelle nous devons riposter sans attendre. Sur ce point, la fermeture des mosquées radicales préconisée récemment par François Legault serait un premier pas dans la bonne direction.\nattaque du 13 novembreattentatsattentats de parisÉtat Islamiquebeyrouth


Top 20 des meilleurs avocats agression sexuelle à chaleins Prendre RDV en ligne\nPrenez RDV en ligne avec un avocat spécialisé en Agression sexuelle à chaleins\nConsulter un avocat spécialisé en droit Agression sexuelle à chaleins: raisons et moyens\nChaque avocat possède une spécialité donnée, et c’est d’elle que dépendent ses attributions. Toutefois, un avocat spécialisé en droit Agression sexuelle à chaleins est utile en toute situation. Comment le solliciter ? Focus !\nPourquoi consulter un avocat spécialisé en droit Agression sexuelle à chaleins\nEncore appelé avocat en Agression sexuelle à chaleins, l’avocat spécialisé en droit général est en mesure d’intervenir sur toute matière juridique. Il est disposé à conduire plusieurs missions, pourvu qu’il s’en sente capable. Ainsi, consulter ce type d’avocat offre l’avantage de s’épargner les gros honoraires que demandent la plupart des avocats spécialistes.\nLe second moyen pour consulter un avocat Agression sexuelle à chaleins est l’option de bouche-à-oreille. Il s’agit d’un moyen très efficace. Toutefois, il faudra par la suite faire des recherches sur le cabinet de l’avocat. Les témoignages et commentaires sur son site web sont les canaux idéals.\nComment choisir un bon avocat en ligne en Agression sexuelle à chaleins: les critères à prendre en compte\nChoisir le Meilleur avocat en Agression sexuelle à chaleins:\nChoisir le meilleur avocat en ligne en Agression sexuelle à chaleins: nécessite un processus bien rigoureux. La toute première étape consiste à attester de son inscription au barreau. S’assurer qu’un avocat est inscrit au barreau revient à consulter la plateforme de l’Ordre des avocats pour vérifier la présence de celui-ci. En effet, un avocat inscrit au barreau est un avocat dont l’Etat témoigne de la capacité et de la bonne moralité.\nPar ailleurs, avant de faire appel à un avocat en Agression sexuelle à chaleins, il faut avoir clairement défini ses besoins tout en ayant à l’idée qu’il est possible de bénéficier de consultations gratuites en ligne. C’est après cela que vous pourriez prendre un rendez-vous si besoin est.\nPréparer son 1er rendez-vous avec un avocat en Agression sexuelle à chaleins\nPour réussir un premier rendez-vous, il faut l’avoir préparé. Le premier point de préparation d’un rendez-vous avec un avocat en Agression sexuelle à chaleins est le coût de la première consultation physique. Il faudra alors le lui demander lors de la prise de rendez-vous. Les autres points concernent notamment les types de documents à fournir. Il ne faut surtout pas oublier de noter les idées sur un support afin de les lui présenter.


Ce sont les 200 ans de la création du boulevard Regent Street du Nord au Sud à Londres. Pour marquer cette célébration historique, les féeries lumineuses pour les fêtes de fin d’année ont un parfum d’antan. « The Spirit of Christmas » proposé cette année, comme en 2017, s’inspire des illuminations de Noël de Regent Street de 1954.\nRegent Street, Londres, UK – James Glancy Design – Christmas Lights – Illuminations de Noel 2019 © Vincent Laganier\nUne recréation de l’agence britannique James Glancy Design dont l’une des spécialités est l’éclairage événementiel festif. Le studio est basé dans l’est de la ville, à South Bermondsey. C’est à une station de métro du Shard de Renzo Piano à London Bridge.\nRegent Street, UK – James Glancy Design – Christmas Lights – Illuminations de Noel 2019 © Vincent Laganier\nDes esprits flottent au-dessus du boulevard commercial. Leurs grandes ailes de 17 mètres d’envergure s’allument et s’éteignent comme par magie. Plus de 300 000 LED, blanc chaud et blanc froid, sont installées. L’installation a été financée par The Crown Estate.\nÀ découvrir, depuis Langham Place jusqu’à Waterloo Place à l’extrémité sud de Regent Street. Des installations complémentaires sont aussi visibles Jermyn Street et St James’s Market. C’est le plus grand programme d’illuminations jamais lancé par Regent Street à ce jour.\nReportage photo : Regent Street Christmas lights\nEn savoir plus sur Regent Street\nIlluminations à Regent Street\n14 novembre 2019 au 1er janvier 2020\nIlluminations de Noël à Oxford Street\nCe sont les 60 ans des illuminations de Noël de l’avenue centrale Oxford Street de Londres. Axe principal est-ouest dédiée au shopping, recycle un design déjà vu d’éclairage événementiel festif. 24 rideaux de LED en panneaux, type média façade, sont suspendus au-dessus de l’avenue. Les couleurs froides de l’hiver, des effets de lumières nordiques, des flocons de neige… que du classique pour la période des fêtes de fin d’année.\nOxford Street, Londres, UK – Christmas Lights – Illuminations de Noel 2019 © Vincent Laganier\nReportage photo : Oxford Street Christmas lights\nIlluminations à Oxford Street\nHeures d’ouvertures exceptionnelles des magasins à Oxford Street pendant les fêtes\nMaîtrise d'ouvrage Regent Street — Oxford Street\nPlasticien lumière James Glancy Design\nFinancement The Crown Estate\nSujets Oxford Street — Regent Street — Regent Street Christmas Lights — Que faire à Londres — Illuminations de Noël — Illuminations de Noël Londres 2019 — Exposition Londres — The Spirit of Christmas — Guirlande — Écran LED — Sculpture lumière — Décoration lumineuse — Art numérique — Art contemporain — Illumination — Illuminations — Illumination Londres — Illuminations Noel Londres\nEffets lumière Lumière graphique — Lumière colorée — Lumière blanche — Lumière blanc chaud — Lumière blanc froid\nTechniques d'éclairage Éclairage événementiel — Éclairage décoratif — Éclairage LED\nProfessions Plasticien lumière — Scénographe — Artiste contemporain


Oh rage, Oh désespoir, Oh … déception\nUne fois n’est pas coutume j’avais booké une date pour une vente privée. LA vente que je ne voulais pas louper:\nIl faut dire, j’ai une légère tendance à extrapoler un simple mot ou en l’espèce, une banderole. Et de celle ci-dessus; à imaginer ceci:\n[ Photo: David Lachapelle pour Passionata]\n[ Photo: Passionata ]\nOn dira pour la postérité que c’est parce que les modèles et moi avons le même corps, voilà tout (et nous y croyons tous).\nMais forcément, en lieu de, je suis tombée sur ça:\nCela se passe de commentaires, je vous l’accorde.\nJ’ai un peu eu la même impression que quand adolescente on me parlait lingerie avant de me montrer les pages confort des 3 Suisses.\nSi c’était un conte de fée, la jeune fille que je suis jurerais que promis, on ne l’y prendrait plus.\nMais forcément, je suis une fille têtue …\nAlors j’ai fais comme en temps de guerre de soldes, j’ai remplacé « ventes privées » par « nouvelle collection ». Et ai rêvassé devant les nouveautés romantiques de la marque :\nParce que finalement, cela m’a permis de me rappeler que la moitié du plaisir du shopping,\nc’est la découverte et l’imagination.\nEt que pour ça, nul besoin de ventes privées …\nVous vous demandez souvent où vont tous ces souvenirs ? Tous ces gens du passé ? Tous ces mots qui hurlent dans nos coeurs mais que à qui on n’a jamais eus l’occasion de rendre justice ?\nMerci. Pardon. Tu n’imagines pas la place que tu as dans ma vie. Tu as changé ma vie. Tu crains. Tu es incroyable. Je t’aime, mais pas dans le vague, pour de vrai.\nJe sais. Elles sont devenues ce petit sourire lorsque l’on entend une chanson qui nous rappelle toute une histoire, ou juste une réplique.\nD.S. me gagnait toujours le niveau boss de Sonic sur Megadrive, parce qu’il n’y avait pas de sauvegarde, et parce que c’était déjà mon héros, et que j’allais à l’école primaire.\nAu collège avec K.C. on s’échangeait les cassettes de Tryo sous les cartables, et on savait déjà que l’on serait des précurseurs. Et avec elle, quand on fumait, on essuyait nos mains dans les feuilles, persuadées de duper toutes les grandes personnes du monde., et on voulait des meubles en plastique rose.\nMadame M, Monsieur D, et tant d’autres, c’étaient de chouettes profs, qui étaient patients même lorsque he me disais que je sécherais bien la gym.\nLa première fois que J.F. m’a embrassé j’ai cherché les papillons dans le ventre et les étoiles filantes dans le ciel. Je me suis souvent dit que malgré les causes officielles, si on ne s’était pas aimé c’était parce que je ne les avais pas trouvées, c’est tout.\nLes cocktails Maï Taï après le lycée, c’était comme la bière à la place des devoirs: un indispensable pour la confiance en soi, le bonheur, la liberté. En plus j’avais eus les Puma que je voulais cette année là. Et « passe ton Bac d’abord », je tires la langue, on va à la fête de la musique, vous réalisez que vous êtes en train de construire votre avenir ?\nL’école de commerce, les jeux dans la cours de récréation, la robe du soir, la vodka chez Y.B., j’ai séché les cours. Quelques vannes, des je t’aime aussi. Envie de dire merci. Oh tellement merci. Pour ce diplôme, ce stage génial, ces moments passés, ces souvenirs, cette élégance, merci, merci, merci.\nJ’ai failli dire à J.B. que je ne l’aimerais jamais sur « Lonely » d’Akon. Mais à cause de la chanson, j’ai attendu deux jours, et conclu par « et si on se faisait un McDo ? ca n’empêche pas de passer de chouettes soirées ensemble non ? ». Bon, en fait si, mais chut, ce n’est pas grave.\nAutant larmes que de fou-rires dans le métro. Des mini mondes en cinq stations. Des inconnus et des rêveries aussi.\nEt Paris, et J.P., qui l’aimait au moins autant que moi. Le chemin du retours le matin à 5Heures était définitivement le meilleur moment des soirées en boîte. Et la neige un premier Janvier, tu as déjà vu ça toi aussi ? Prenons une photo. Pas pour le souvenir, juste pour le sourire.\nLes sourires qui dérapent. Envie découvrir le monde entier même si je ne savais toujours pas me repérer dans Paris.\nCet entretien d’embauche où j’avais ri en chemisier bleu nuit. Les coups de coeurs professionnels existent aussi.\nEt surtout tout ces gens dont les initiales ne sont pas citées, parce qu’ils font partie du présent et pour un petit bout de temps encore je le souhaite. Parce qu’ils m’accompagnent dans une multitude du moment du quotidien, parce que je les aime.\nAlors oui, ça y est, j’ai trouvé où tout les moments du quotidien là allaient.\nEt où les vôtres virevoltaient aussi.\nDans cette petite fossette juste au coin de ton sourire.\n‘Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » [Lavoisier]\nEt se magnifie aussi.\nPages :«123456789...51» « Page précédente — Page suivante »


Le 24/11/2017 à 21h26\nLe groupe Brigitte était invité dans l'émission de Quotidien spécial harcèlement ce 24 novembre. Aurélie Saada, l'une des deux chanteuses a avoué avoir été, elle aussi,victime d'harcèlement durant son enfance.\nCe vendredi 24 novembre, Quotidien avait invité de nombreuses personnalités connues ou lambdas pour parler du harcèlement sexuel. Le sujet est présent depuis l'affaire Harvey Weinstein, et les témoignages se font entendre sur tous les médias. Néanmoins, ce n'est pas seulement à l'âge adulte et sur le lieu de travail que l'on peut en être victime. C'est ce qu'à voulu démontrer Aurélie Saada, la chanteuse de Brigitte à la superbe chevelure bouclée en se confiant sur le plateau.\nLe 18 octobre, la chanteuse avait publié sur son compte Facebook un message expliquant le harcèlement dont elle a été victime enfant. Invitée par Yann Barthès à réagir à ce récit, elle explique timidement : " J'ai subi du harcèlement sexuel par un autre enfant". Avant de poursuivre : "Un petit garçon m'a obligé à porter des robes sinon il me cassait la gueule, et m'a fait subir des attouchements devant d'autres garçons à toutes les récréations". Son message intervient dans une période où la parole des femmes se libère intensément et si elle avoue avoir hésité à raconter son histoire Aurélie Saada explique ses motivations : "Il y a quelque chose à faire dès la petite enfance, il faut enseigner le respect dès tout-petit".\n>>> Quotidien : Nawell Madani fond en larmes en évoquant le décès de son amie pendant le tournage de son film (VIDEO)\nPrésentes sur le plateau pour présenter leur nouvel album Nues, les deux jeunes femmes du groupe Brigitte ont d'abord interprété le titre "Palladium", accompagnés de cinquante autres femmes (en référence à leur clip), notamment leurs amies, mères et filles.\nLe 07/01/2020 à 21h28\nLe 25/10/2017 à 21h41


le janvier 21, 2018\nAvertissement 1 : Ce billet est un peu ancien mais à l'heure où Najat revendique un toilettage des contes et des lectures dans les écoles au nom de la parité, il apparaissait important à Mèrepoule de reparler de la lecture offerte au nom de la COMPLEMENTARITE ! Ma liste de living-books est en accès libre sur Pinterest (voir dans la colonne de droite "Merepoule est pleine de ressources") et mise à jour régulièrement. Tous les livres qui y figurent ont été lus.\nEdit du 21/01/2018: "j'ai utilisé la lecture à voix haute pour faire aimer la lecture silencieuse" Daniel Pennac...ce billet est toujours d'actualité...!\nCe que nous appelons lecture offerte au poulailler est tout simplement le moment où je lis une histoire aux enfants. Merepoule offre un temps de lecture à ses poussins.\nCes moments sont aussi importants que les matières purement scolaires pour nous, et ils sont ritualisés. Ils marquent le rythme de notre journée. Ils sont différenciés des petits albums que je peux lire ça et là, à la demande, sans visée particulière.\nBien entendu, le préalable est que, quel que soit le type de lecture offerte, je connaisse les livres que je leur lis ; je les ai sélectionnés avec soin. Je m'attache évidemment à l'intérêt de l'histoire, à la qualité de l'écriture (richesse de la syntaxe, du vocabulaire, tournures de phrases etc...), à la beauté du graphisme s'il y a lieu. J'aime y trouver sinon un souffle épique, au moins une exaltation d'idéaux, de valeurs fondamentales pour la construction de la personnalité de mes enfants. De beaux livres qui les font grandir. Je choisis avec autant de soin les livres de lecture offerte que les petits albums pour les plus jeunes ou les magazines qui entrent dans la maison.\nMes choix ont souvent un lien avec un thème ou un besoin du moment : en fonction d'un sujet évoqué, étudié, une saison, une discussion, un pays, pouvoir prolonger par un film, un documentaire etc...\nLes temps de lecture offerte à proprement parler, sont au nombre de 3 chez nous :\n1) une vie de saint (début de matinée)\n2) contes/légendes/mythologie (début d'après-midi)\n3) roman classique de la littérature (avant le coucher)\nC'est une sorte de transition entre deux périodes de la journée : ainsi nous entrons dans la matinée de travail par une lecture, idem l'après midi, et avant de nous séparer le soir, nous nous rassemblons pour un temps de lecture.\nLe matin et l'après-midi fonctionnent de la même manière. Nous nous calons bien confortablement tous sur le canapé du petit salon, c'est une des pièces de la maison que nous préférons car elle est toujours inondée de soleil. Ces considérations pratiques peuvent paraître superflues mais elles ne le sont pas. Ce moment doit toujours être agréable. Il permet d'ailleurs aux enfants facilement râleurs à l'idée de reprendre le travail, de se mettre en douceur en condition...!\nEn général, Hippolyte (4 ans) ou Arthus (22 mois) s'installe sur mes genoux. Je demande à un volontaire (nommé au besoin...!!) de rappeler ce qui s'est passé dans la lecture de la veille. Puis, un plus grand enclenche le minuteur pour 10 minutes de lecture. Ils savent que pour ces deux lectures offertes, il y aura ensuite 5 minutes de narration orale. Je lis à un rythme normal à lent, je veille à mon articulation et j'essaie d'intervenir le moins possible dans le récit. Quand je vois ma Gabrielle (5 ans) décrocher un peu, je marque un temps de pause pour expliquer un peu un mot, une phrase, l'enjeu de l'aventure etc... Les enfants ont le droit de m'interrompre pour poser une question ; ce qu'ils font quand ils sentent que ça bloque vraiment. Hormis ces quelques rares ajustements, je n'explique rien, je lis avec le ton sans exagération dans les voix des personnages. Les 10 minutes sonnent, je stoppe la lecture, réenclenche le minuteur pour 5 minutes et demande à un enfant de commencer la narration (ou demande s'il y a un volontaire), puis à un autre de poursuivre. Les narrations concernent tous les enfants (sauf Arthus !), les plus jeunes sont très capables d'expliquer beaucoup de choses et je suis frappée de leur mémoire et de leur capacité de restitution au fil des mois de lectures offertes.\nPour les vies de saints, j'aime bien ajouter quelques questions sur le sens qu'on peut y voir, pour son âme, dans son propre comportement.\nParfois, je modifie un peu la narration, en posant plutôt, si l'histoire le permet, des questions sur le caractère d'un personnage, je sollicite leur avis ou leur demande d'imaginer ce qui pourrait se passer par la suite.\nLes mythologies (grecques et nordiques en ce qui nous concerne) seront lues et relues plusieurs fois par an jusqu'à les connaitre presque par cœur.\nDans le cas de récit illustré, je montre les illustrations au fur et à mesure de la lecture.\nLa lecture offerte du soir est un peu différente. Nous nous installons cette fois, à l'étage, dans notre chambre. Les enfants se partagent entre notre lit et le canapé dans lequel je m'installe. Nous avons dîné et les enfants s'apprêtent à se coucher. Là, plus de minuteur, nous lisons un chapitre par soir. Si les chapitres sont trèèès longs, je coupe...Il s'agit donc de temps souvent un peu plus longs de lecture offerte (20 à 30 minutes). Cette fois-ci, c'est moi qui fais un rappel de la lecture de la veille et réexplique les passages un peu compliqués pour être certaine que les plus jeunes suivent. Puis je lis de la même manière que pour les autres lectures offertes de la journée. Je prends le temps d'expliquer les passages les plus complexes si besoin. Parfois, j'aime attirer leur attention sur la façon dont l'auteur a exprimé quelque chose (par exemple, la façon dont un paysage est décrit, dont il nous fait "entrer" dans l'histoire). Le chapitre terminé, les enfants, parfois interviennent, donnent un avis, demandent une explication mais parfois rien ! Et c'est tout. Point de narration, point de minuteur.\nVolontairement, je ne choisis pas l'album de jeunesse ou de petits romans pour enfants (ceux-là, ils les lisent seuls) mais des classiques de la littérature ou des living books c'est à dire des récits d'expériences, de vie. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, passés les premiers doutes, les enfants accrochent vraiment quel que soit le degré de difficulté de la langue. Il y a tellement de trésors à leur faire découvrir !\nLorsque je ne peux pas lire le chapitre du soir, un grand ou mon mari prend le relais.\nQuels sont les bénéfices constatés?\n-les enfants enrichissent leur vocabulaire de manière toute naturelle.\n- les enfants développent très rapidement leur mémoire, leur capacité de restitution.\n- les enfants développent une expression orale construite et fluide. Ils apprennent à s'exprimer avec aisance.\n- les enfants engrangent de nombreuses connaissances dans de nombreux domaines. Un seul livre permet à l'enfant d'apprendre sur de nombreux sujets, il fera lui même les connexions.(par exemple, Croc Blanc, en apprend autant aux enfants sur les loups que sur le Grand Nord, sur les travers humains, sur la rudesse de la vie des chercheurs d'or, sur l'observation de la nature, etc...)\n- les enfants s'apaisent avant d'aller dans leur chambre et dormir.\n- les enfants développent peu à peu un vrai amour pour la lecture et la littérature. En général, une fois couchés, ils lisent encore dans leur lit...! Même les plus petits demandent un livre à lire avant de dormir !\n- les enfants développent une réelle sensibilité au beau, un émerveillement, de la curiosité.\n- tout ceci les mènera à développer l'expression écrite.\nQue vos enfants soient scolarisés ou non, je ne peux que vous encourager à faire l'expérience de la lecture offerte de livres littéraires. Ce sont des moments à partager en famille, bien plus enrichissants que la télévision, les jeux vidéos, l'ordinateur ou la tablette ! Tant pour la santé mentale que physique ! Les livres de poches ne coûtent pas cher (en plus on peut les trouver d'occasion ou en bibliothèque), s'emmènent partout. Même en voiture ou au camping, on peut pratiquer la lecture offerte !\nSi ce post vous a plu, vous pouvez lire aussi cet ancien article:Le Grand Nord\nCharlotte Mason Lectures offertes\nMerci beaucoup pour ce billet détaillé. Nous pratiquions déjà le temps de lecture offert du soir avec un vrai roman, commencer la matinée avec une vie de saint cette idée me parle.\nBonjour, j'ai un fils d'un an à qui je lis des livres pour enfants avant chaque sieste ou nuit, je suis abonnée à l'école des loisirs, j'aimerais lui lire des histoires plus longues sur plusieurs jours mais j'ai peur que sa curiosité ne soit pas éveillée que me conseillez vous pour un enfant d'un an, quel rythme et quel type de livre?\nMerci beaucoup, et merci pour votre bel article!\n14 mai 2015 à 10:27\nje fais un peu la même chose, le matin la récréation est un moment de lecture offerte .\nMais je ne choisi pas vraiment les livres, nous avons fini la mythologie, et là nous sommes dans les proverbes et expressions racontés aux enfants .\nMais je constate énormément de bénéfice à cette pratique ,moi aussi\nSuperbe article Laurence! Très inspirant! <3 Je fais aussi de la lecture un peu comme toi, mais cela me donne envie d'en introduire plus!\n14 mai 2015 à 18:28\nMerci Laurence pour ce bel article. Nous pratiquons aussi la lecture offerte à la maison ; Je partage entièrement ton point de vue : Les "fruits" que nous récoltons, auprès de nos enfants sont abondants..\n15 mai 2015 à 18:57\nElfie, je vous ai répondu sur facebook, donc je ne ferai pas de redite ici. Je reviens simplement sur un point qui peut intéresser du monde : l'abonnement à l'école des loisirs...cela part d'un principe louable mais n'êtes vous pas gênée de recevoir des livres dont vous n'avez pas au préalable pleinement connaissance de la qualité des textes, du choix des thèmes développés et des illustrations? Quand je vais sur leur site et que je vois les albums proposés aux plus petits, je trouve très sincèrement qu'il y a beaucoup mieux ! Des phrases construites dans ce style "et après maman, elle a un bébé dans son ventre" raaaa!! Quelle horreur ! Un enfant peut il progresser une beau langage, précis et soigné avec de telles tournures de phrase et un registre si pauvre ? Vraiment j'invite tous les parents à prendre le temps de bien choisir les lectures qui entrent dans les foyers. C'est une mesure si simple et si enrichissante !\n16 mai 2015 à 09:39\nJe voulais vous remercier pour tout ce partage. Je trouve votre blog absolument formidable!!! Quel travail!! Vraiment chapeau!\nSi vous pouviez nous faire une petite liste de livres pour enfants que vous aimez particulièrement, cela serait super.\nEncore une fois merci pour votre blog, pour votre joie de vivre, pour ce partage , cela m'aide énormément dans ma pratique d'ief avec mes filles.\nUn grand merci pour ces réponses à toutes mes questions posées dans un autre article, voilà qui est plus clair et je vais pouvoir m'y mettre avec plus de sérénité...\nJe suis tout à fait d'accord, mais qu'il est parfois dur de trouver le prochain livre pour ma presque 4 ans. A la bibliothèque où j'ai demandé conseils, on m'a répondu "enfin, vous voulez dire un album ?". A la librairie, on m'a conseillé des livres pour les enfants apprenant à lire, avec en gros sur la couverture "testé par des enseignants".\nPour l'instant nous sommes plongées dans Nils Holgersson avec plaisir.\nMerci pour ton article Laurence, qui, une fois de plus, tombe à pic!\nJe partage évidemment ton point de vue sur la lectures et sur le choix des livres. J'ai expérimenté cela avec mes plus grands et le bénéfice est sans prix. Depuis que Hugues sait lire, il a toujours un livre à la main... Je croise mon troisième(19ans) avec un livre à la main...\nAh! L'amour des livres ... Ici c'est "sacré"....je vais essayer de trouver ta liste de livres.\nEncore un partage réconfortant, merci\nTiphanya, Nils Holgerson est un très bon choix! Nous aimons beaucoup ce livre ici. Il faut en effet faire son tri de livres toute seule car nos critères de sélection ne correspondent pas aux modèles en vogue. Pour ma part, je ne demande de conseil à personne et fuit les livres recommandés par les enseignants...!! Il y a cependant de très bons albums pour les petits de 4 ans.\n17 octobre 2015 à 10:15\nj'ai essayé d'accéder à votre liste de living books mais je n'y suis pas arrivée. Le lien ne semble pas marcher. existe-t-il un autre moyen d'accéder à votre liste?\n19 octobre 2015 à 09:10\nUn grand merci pour votre formidable site. Je démarre l ief cette année et quelle belle aventure!\nBonjour, je découvre votre blog avec bonheur et du coup je découvre cet article sur la lecture, qui me ravit ! Merci beaucoup pour votre partage. Je vais essayer de mettre en place une lecture du soir avec cette idée de faire découvrir des oeuvres littéraires. Superbe idée !\nRosie Bulle a dit…\nJe ne peux que partager toute cette vision sur les merveilles que nous fait découvrir la littérature. Le choix est parfois difficile tant les nouveaux livres sont écrits de manière bien triste, une syntaxe bien défaillante et je ne parle pas des temps employés. Mais que de moments sympathiques lorsque nous nous blottissons dans le fauteuil afin de lire et d'écouter de beaux textes. Et que de discussions après. Je me régale toujours lorsque je constate que nos partages de lecture deviennent un vrai patrimoine pour l'enfant qui y fait régulièrement référence au quotidien. Une vraie tranche de vie. Merci pour votre partage.\nMerci beaucoup pour ce formidable article. Mes enfants sont encore un peu jeunes pour une transposition telle quelle mais je suis heureuse d'avoir une idée de l'objectif vers lequel tendre peu à peu !\n1 novembre 2015 à 15:37\nJe vous félicite ! J'ai juste une fille de 3 ans et demi et j'aimerais bien en faire de même mais j'avoue que j'ai du mal à me discipliner, mais il le faudrait. On lie des petites prières tous les jours et un peu de vie de saints de temps en temps. j'aime bien aussi lui lire des livres pour enfants mais pour la catégorie au-dessus de la sienne. Bon, en ce moment je dois sans cesse négocier "Martine" contre plus intéressant. C'est sympa Martine, mais à la longue c'est lassant, en plus elle veut toujours les mêmes. Ce que je regrette dans les Martine c'est le manque de trame.\nSinon pour reprendre ce que vous citiez de NVB, je comprends mieux aussi pourquoi on en arrive à notre époque à des films comme Maléfique ou ce n'est plus le prince charmant qui réveille la Belle mais Maléfique elle-même ! par un baiser... maternelle. D'accord c'est moderne mais je cris que les enfants ont besoin de stéreotypes pour se structurer (énergétiquement) car il s'agit aussi d'archétypes complémentaires qui existent dans la nature... mais bon, je ne suis pas très callée sur le sujet.\nSur ce, je vous félicite à nouveau et je regrette de n'avoir pu m'occuper de toute une tribu comme vous (je m'y suis prise trop tard) qui doit entre-autre mieux faire intégrer aux enfants l'esprit de fraternité, entre-aide.\n3 novembre 2015 à 23:08\nMerci pour cet article. On oublie souvent’ l’importance de ces temps 😊 je suis en réflexion det puis un certain temps pour l ief... j’ai peur seulement de ne pas avoir de temps pour moi et de m’en kasser ... je continue de vous lire.\n22 janvier 2018 à 08:46\nBonjour Tatiana, merci de votre fidélité ! Vous avez raison de réfléchir avant de vous lancer ! L'IEF n'est pas un choix que l'on peut faire à la légère. Cela se mûrit, se soupèse, se réfléchit, se prépare, s'anticipe. Mon blog essaie d'être un reflet le plus juste de ce que nous vivons à la maison, les difficultés ne sont donc pas tues. Les hésitations, les atermoiements, les retours en arrière non plus. J'espère que tous les billets vous aideront à mieux vous cerner, à cerner vos besoins.\n23 janvier 2018 à 07:46\nAurais-tu des références de livres bien faits sur la vie des Saints ?\n31 janvier 2018 à 17:58\n@Crapaud Chameau : je ne te serai peut être pas d'une grande aide : je me sers uniquement des Belles Histoires Belles vies anciens que j'achète sur ebay\nMerci pour cet article et pour votre liste de living-books. Donner aux enfants le goût de la lecture est un de mes objectifs. C'est ce que ma maman a réussi à faire pour ma soeur et moi. Une fois qu'on lit facilement et avec plaisir, on peut s'occuper, s'instruire par soi-même... Quelles portes cela ouvre ! Aude\n5 mars 2018 à 21:54\nlire est la première des libertés !\nBonjour Laurence, merci pour ce billet. Sur votre liste pinterest, vous mentionnez des niveaux pour les livres selectionnés tabdis que vous parlez de façon plus "universelle" dans votre article ; pensez-vous que je peux lire "de tout" à mon garçon de presque 3 ans ? Je l'ai déjà vu décrocher lors d'essais de lecture offerte, il aime les livres bien illustrés (que je choisis avec précaution). Je souhaitais aussi avoir votre avis quant à l'introduction aux mondes imaginaires avant 6 ans (M. Montessori a un avis bien tranché à ce sujet) car il est vrai que je n'aborde que des sujets tangibles, relatifs au réel... merci mille fois.\n31 mai 2018 à 04:37\nBonjour Cécile, non on ne peut pas tout lire à un enfant de 3 ans...c'est à vous de faire preuve de discernement en fonction de votre enfant, et là ne le connaissant pas, je ne peux pas me prononcer et vous aider. Je favorise les contes à cet âge là pour ma part.\nQuant à l'avis de maria Montessori...disons que je me fiche totalement de son opinion sur le sujet. Je suis ce que je crois et ce que je ressens intuitivement comme bon pour l'enfant. Je me suis énormément détachée de cette pédagogie (voire pris en aversion quelquefois) et je n'en retiens plus que quelques miettes par-ci par-là.