V-DCS4. Εγχειρίδιο χρήσης (07VDCS4-2015) Διαφορικός Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων με επιλογή από Δύο έως Τέσσερα Αισθητήρια - PDF\nDownload "V-DCS4. Εγχειρίδιο χρήσης (07VDCS4-2015) Διαφορικός Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων με επιλογή από Δύο έως Τέσσερα Αισθητήρια"\n1 V-DCS4 Εγχειρίδιο χρήσης (07VDCS4-2015) Διαφορικός Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων με επιλογή από Δύο έως Τέσσερα Αισθητήρια Ευχαριστούμε που προτιμήσατε αυτή τη συσκευή. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήματα αυτής της συσκευής. Manual V-DCS4 (v07_2015)\n2 V-DCS4 Περιεχόμενα Σελ. 3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 4 & 5 Χειρισμός, Συμβολισμοί στην Οθόνη Σελ. από 6 έως 47 Εφαρμογές & Σύνδεση Σελ. 6 έως 7 Εφαρμογή 1 SYSTEM 1 Σελ. 8 έως 9 Εφαρμογή 2 SYSTEM 2 Σελ. 10 έως 11 Εφαρμογή 3 SYSTEM 3 Σελ. 12 έως 14 Εφαρμογή 4 SYSTEM 4 Σελ. 15 έως 17 Εφαρμογή 5 SYSTEM 5 Σελ. 18 έως 20 Εφαρμογή 6 SYSTEM 6 Σελ. 21 έως 23 Εφαρμογή 7 SYSTEM 7 Σελ. 24 έως 26 Εφαρμογή 8 SYSTEM 8 Σελ. 27 έως 29 Εφαρμογή 9 SYSTEM 9 Σελ. 30 έως 31 Εφαρμογή 10 SYSTEM 10 Σελ. 32 έως 34 Εφαρμογή 11 SYSTEM 11 Σελ. 35 έως 37 Εφαρμογή 12 SYSTEM 12 Σελ. 38 έως 40 Εφαρμογή 13 SYSTEM 13 Σελ. 41 έως 44 Εφαρμογή 14 SYSTEM 14 Σελ. 45 έως 47 Εφαρμογή 15 SYSTEM 15 Σελ. 48 Τεστ R1 - Ανίχνευση βλαβών Αισθητήρια & Αξεσουάρ Manual V-DCS4 (v07_2015) 2\n3 Οδηγίες Ασφαλείας :! Προσοχή : Η τοποθέτηση της συσκευής πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο η τεχνίτη καυστήρων.! Προσοχή : Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος 230Volts AC/50Hz. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει διακοπεί πριν συνδέσετε την συσκευή καθώς και όταν για οποιοδήποτε λόγο αφαιρέσετε το πλαστικό κάλυμμα της πρόσοψης ενώ είναι τοποθετημένος στον τοίχο ή σε κουτί ράγας.! Προσοχή : Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές κρίσιμες για την ανθρώπινη ζωή. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί όπως έχει ορίσει ο κατασκευαστής συμβουλευτείτε το τμήμα service της κατασκευάστριας εταιρείας ( ). Τοποθέτηση Εγκατάσταση : Η συσκευή V-DCS4 είναι κλεισμένη σε κουτί DIN RAIL BOX 6 ασφαλειών και μπορεί να στερεωθεί σε ράγα τύπου << Ω >>, κουτί πίνακα με ράγα ή απευθείας στον τοίχο. Ο χώρος που τοποθετείται η συσκευή πρέπει να μην βρέχεται ή να μην έχει υψηλό επίπεδο υγρασίας. Τα εξωτερικά καλώδια σύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και τα καλώδια των εντολών, δεν είναι απαραίτητο η διατομή τους να ξεπερνά το 1mm π.χ. 2x1mm. Τα καλώδια που συνδέουμε τα αισθητήρια της συσκευής δεν είναι απαραίτητο η διατομή τους να ξεπερνά τα 0,50mm π.χ. 2x0,50mm.! Προσοχή : Τα καλώδια των αισθητηρίων δεν πρέπει να συνδυάζονται με καλώδια ρεύματος ισχύος και το μέγιστο μήκος αυτών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50m. Δεν είναι απαραίτητο να ανοίξουμε την συσκευή καθώς μπορεί να δημιουργήσουμε ανεπανόρθωτη ζημιά στα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Οι ακροδέκτες σύνδεσης είναι προσιτοί αμέσως. Περιοχή Απεικόνισης Αισθητηρίων & Ρύθμισης Διαφορικού Θερμοστάτη Τεχνικά Χαρακτηριστικά -20,0⁰C έως +180,0⁰C με βήμα 1⁰C Διαστάσεις Εσωτερικού Κουτιού 105mm X 90mm X 65mm Διαστάσεις Εξωτερικού Κουτιού 120mm X 195mm X 55mm Ηλεκτρική Παροχή Συσκευής ~230V AC/50Hz ±10% Αντοχή επαφών Ρελέ Συσκευής 6Α / 250 VAC Τύπος αισθητηρίων S1,S2,S3 & S4 V-KTY50 ή V-KTY300 (Επέκταση έως 50 μέτρα) Θερμοκρασία Λειτουργίας Συσκευής -10,0⁰C έως +50,0⁰C Manual V-DCS4 (v07_2015) 3\n4 Χειρισμός - Συμβολισμοί στην οθόνη 1 Πλήκτρα ρύθμισης : Η συσκευή V-DCS4 ρυθμίζεται με τα 3 πλήκτρα που βρίσκονται αριστερά της οθόνης όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1. Η συσκευή μόλις τεθεί υπό τάση δουλεύει σύμφωνα με της εργοστασιακές ρυθμίσεις που εμφανίζονται στο menu <Περιγραφή Παραμέτρων> για κάθε σύστημα. Για να δούμε τις ρυθμίσεις αυτές ή και να τις τροποποιήσουμε πατάμε συγχρόνως για 3sec και τα 2 πλήκτρα με τα σύμβολα Με το πλήκτρο μπορούμε να περιηγηθούμε στο κεντρικό μενού ρύθμισης η και να αυξήσουμε τις τιμές για κάθε παράμετρο που επιλέγουμε να τροποποιήσουμε. Με το πλήκτρο μπορούμε να περιηγηθούμε στο κεντρικό μενού ρύθμισης η και να μειώσουμε τις τιμές για κάθε παράμετρο που επιλέγουμε να τροποποιήσουμε. Το πλήκτρο με το σύμβολο λειτουργεί σαν ON-OFF για την χρήση η όχι της βοηθητικής πηγής AUXενώ στο κεντρικό menu ρύθμισης σαν ΕΠΙΛΟΓΗ για τροποποίηση της τιμής παραμέτρου και τέλος ως ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ENTER τις τροποποιούμενης τιμής παραμέτρου. Σχήμα 1 2 Οθόνη Πρώτης Εκκίνησης : VAGEO V-DCS4 PLEASE WAIT Η συσκευή V-DCS4 διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη LCD 8 χαρακτήρων x 2 γραμμές σε πράσινο φόντο. Συνδέοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος η συσκευή διανύει μια φάση εκκίνησης όπου και εμφανίζονται οι πρώτες δυο οθόνες διαδοχικά. Μετά την εκκίνηση η συσκευή έχει αρχίσει να λειτουργεί κανονικά απεικονίζοντας διαδοχικά την 1,2,3 και 4 οθόνη συνεχώς και επαναλαμβανόμενα κάνοντας ταυτόχρονα θερμοκρασιακούς και άλλους ελέγχους. SYS:1 AUX:NA 1 Οθόνη 1 : Μήνυμα <<SYS:αριθμός>> συντομογραφία της λέξης SYSTEM που είναι η πρώτη και βασική παράμετρος στο κεντρικό menu ρύθμισης για την επιλογή της εφαρμογής που θέλουμε να ελέγχει η συσκευή μας. Μήνυμα <<AUX:ON,OFF ή NA>> συντομογραφία της λέξης AUXILIARY και δείχνει την κατάσταση ΑΝΟΙΧΤΟ (ON), ΚΛΕΙΣΤΟ (OFF) ή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (NA) της βοηθητικής πηγής. Manual V-DCS4 (v07_2015) 4\n5 S1:60 C S2:58 C S3:NA S4:NA 2 3 Οθόνη 2 & 3 : Μήνυμα σε οθόνη 2 <<S1: C>>,<<S2: C >> και σε οθόνη 3 <<S3:NA>>,<<S4:NA>> δείχνει τις τιμές κελσίου των αισθητηρίων που εκείνη την στιγμή ανιχνεύονται σύμφωνα και με την εφαρμογή που έχουμε επιλέξει. R1 R2 R3 0 NA NA 4 Οθόνη 4 : Μήνυμα <<R1 R2 R3>> μας δείχνει την κατάσταση των ρελέ όπως ελέγχονται από την συσκευή μας εκείνη την στιγμή. 3 Συμβολισμοί στην Οθόνη : SYS:3 AUX:OFF S1:65 C S2:Error R1 R2 R3 0 NA NA R1 R2 R3 0 1 NA R1 R2 R3 m 1 NA << AUX:OFFή ON>> όπως το παράδειγμα στην οθόνη 5, απεικονίζει την κατάσταση του ελεγκτή εάν ελέγχει η όχι την βοηθητική πηγή στις εφαρμογές 2 και 3. << Error>> όπως το παράδειγμα στην οθόνη 6 σημαίνει βλάβη στο αντίστοιχο αισθητήριο. << 0>> κάτω από σύμβολο ρελέ όπως το παράδειγμα στην οθόνη 7, δείχνει ότι η επαφή υπάρχει και είναι απενεργοποιημένη. << NA>> κάτω από σύμβολο ρελέ, δείχνει ότι η επαφή δεν υπάρχει. << 1 >> κάτω από σύμβολο ρελέ όπως το παράδειγμα στην οθόνη 8, δείχνει ότι η επαφή υπάρχει και ότι είναι ενεργοποιημένη. << m>> κάτω από σύμβολο ρελέ όπως το παράδειγμα στην οθόνη 9, δείχνει ότι η επαφή υπάρχει αλλά η θερμοκρασία στο αισθητήριο των συλλεκτών << S1 >> είναι κάτω από την τιμή της παραμέτρου << MCT >> (χαμηλή θερμοκρασία συλλέκτη) με συνέπεια η επαφή να είναι απενεργοποιημένη. R1 R2 R3 F 0 NA R1 R2 R3 T 0 NA << F>> κάτω από σύμβολο ρελέ όπως το παράδειγμα στην οθόνη 10, δείχνει ότι η επαφή υπάρχει αλλά η θερμοκρασία στο αισθητήριο των συλλεκτών << S1 >> είναι ίση ή κάτω από την τιμή της παραμέτρου << FPC >> (αντιπαγετική προστασία) με συνέπεια η επαφή να είναι ενεργοποιημένη. << T>> κάτω από σύμβολο ρελέ όπως το παράδειγμα στην οθόνη 11, δείχνει ότι η επαφή υπάρχει αλλά η θερμοκρασία στο αισθητήριο των συλλεκτών << S1 >> ή (<< S3 >> για SYSTEM 4) έχει φτάσει την τιμή της παραμέτρου << OPC >> (προστασία υπερθέρμανσης συλλέκτη) με συνέπεια η ε- παφή να είναι ενεργοποιημένη. R1 R2 R3 C 0 NA 12 << C>> κάτω από σύμβολο ρελέ όπως το παράδειγμα στην οθόνη 12, δείχνει ότι η επαφή υπάρχει και είναι ενεργοποιημένη καθώς το θερμοδοχείο έχει μπει σε διαδικασία ψύξης. Manual V-DCS4 (v07_2015) 5\n6 Εφαρμογές Σύνδεση 1η Εφαρμογή : SYSTEM 1 Ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας με 1 (ένα) θερμοδοχείο και 1 (ένα) κυκλοφορητή ηλιακού πεδίου τα οποία ελέγχονται από 2 (δύο) αισθητήρες θερμοκρασίας, 1 (ένα) στο Θερμοδοχείο και 1 (ένα) στο συλλέκτη αντίστοιχα.! Προσοχή : Ο ακροδέκτης με συμβολισμό R1 αποτελεί την ξηρή επαφή του ρελέ. Τα αισθητήρια της συσκευής S1 & S2 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-ΚΤΥ300 ( Βλ. σελ. 48 ). Σύμβολο S1 S2 R1 Περιγραφή Αισθητήρας Συλλέκτη Αισθητήρας Θερμοδοχείου Ηλιακού Πεδίου Λειτουργία : Η συσκευή V-DCS4 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς ελέγχους καλής λειτουργίας στα αισθητήρια και στις εξόδους των επαφών ρελέ που είναι διαθέσιμα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R1 για SYSTEM 1 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 7) 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S2) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R1 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S1>FPC (Frost Protection for Collector). 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υ- περθέρμανσης συλλέκτη. Το R1 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector).-3 C ή S2=OPC (Overheat Protection Collector). Manual V-DCS4 (v07_2015) 6\n7 4η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1<S2 κατά 5 C και με την προϋπόθεση ότι στην παράμετρο CMS (Cooling Mode Sing) έχουμε επιλέξει <YES>.Το R1 απενεργοποιείται όταν S2=S1 ενώ μόνιμοι απενεργοποίηση γίνεται όταν S2=CT (Cooling Temperature). Α/Α Συντομογραφία Περιγραφή Παραμέτρων SYSTEM 1 Από Έως 1 SYSTEM Επιλογή Εφαρμογής (Συστήματος) HST1 Higher Sink Temperature Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου (έλεγχος από αισθητήριο S2). 3 DTS1 Differential Temperature Sensors Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. 4 ODT1 Off Difference Temperature Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. 5 CPD Clock Pump Delay Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης κυκλοφορητή συλλέκτη R1. 6 MCT Minimum Collector Temperature Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος S1-S2 που επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1. 7 HCT Higher Collector Temperature Ανώτατη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 για την προστασία των σωληνώσεων. 8 OPC Overheat Temperature Collector Προστασία υπερθέρμανσης συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1). 9 FPC Frost Protection for Collector Αντιπαγετική προστασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1). 10 CMS Cooling Mode Sink Ψύξη του θερμοδοχείου (όταν YES και S1<S2 κατά 5 C τότε επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 έως S2=S1 ή S2=CT). 11 CT Cooling Temperature Κατώτερη Θερμοκρασία ψύξης του θερμοδοχείου (έλεγχος από S2). 12 SSA Save State Auxiliary Αποθήκευση ή όχι κατάστασης βοηθητικής πηγής μετά από πτώση ή διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής (Για το SYSTEM 1 δεν έχει εφαρμογή). 13 EXIT Exit from Menu Έξοδος από το Menu. Εργοστασιακή Ρύθμιση 20 C 95 C 80 C ODT1 30 C 8 C 1 C DTS1 3 C 0 sec 240 sec 30 sec 10 C 80 C 10 C OPC 180 C 150 C 100 C 150 C 110 C -10 C 5 C 3 C 50 C HST1 70 C Manual V-DCS4 (v07_2015) 7\n8 2η Εφαρμογή : SYSTEM 2 Ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας με 1 (ένα) θερμοδοχείο και 2 (δύο) κυκλοφορητές (R1 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου & R2 κυκλοφορητής βοηθητικής πηγής) τα οποία ελέγχονται από 2 (δύο) αισθητήρες θερμοκρασίας, 1 (ένα) στο θερμοδοχείο και 1 (ένα) στο συλλέκτη αντίστοιχα.! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1 & R2 αποτελούν τις ξηρές επαφές των ρελέ. Τα αισθητήρια της συσκευής S1 & S2 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-ΚΤΥ300 ( Βλ. σελ. 48 ). Σύμβολο S1 S2 R1 R2 Περιγραφή Αισθητήρας Συλλέκτη Αισθητήρας Θερμοδοχείου Ηλιακού Πεδίου Βοηθητικής πηγής Λειτουργία : Η συσκευή V-DCS4 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς ελέγχους καλής λειτουργίας στα αισθητήρια και στις εξόδους των επαφών ρελέ που είναι διαθέσιμα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R1 για SYSTEM 2 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 9) 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S2) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R1 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S1>FPC (Frost Protection for Collector). 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υ- περθέρμανσης συλλέκτη. Το R1 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector).-3 C ή S2=OPC (Overheat Protection Collector). 4η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1<S2 κατά 5 C και με την προϋπόθεση ότι στην παράμετρο CMS (Cooling Mode Sing) έχουμε επιλέξει <YES>.Το R1 απενεργοποιείται όταν S2=S1 ενώ μόνιμοι απενεργοποίηση γίνεται όταν S2=CT (Cooling Temperature). Manual V-DCS4 (v07_2015) 8\n9 Περίπτωση Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R2 για SYSTEM 2 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον παρακάτω πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων. Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη S2<MST1 (Maximum Storage tank Temperature (t1))-das (Differential Auxiliary source).! Προσοχή : Στην εφαρμογή 2 << SYSTEM 2>> για την ενεργοποίηση της βοηθητικής πηγής, το μήνυμα << AUX>> πρέπει να είναι <<ON>> (βλ. σελ. 4 πλήκτρα ρύθμισης). Α/Α Συντομογραφία Περιγραφή Παραμέτρων SYSTEM 2 Από Έως Εργοστασιακή Ρύθμιση 1 SYSTEM Επιλογή Εφαρμογής (Συστήματος) HST1 Higher Sink Temperature Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου (έλεγχος από αισθητήριο S2). 20 C 95 C 80 C 3 DTS1 Differential Temperature Sensors Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. ODT1 30 C 8 C 4 ODT1 Off Difference Temperature Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. 1 C DTS1 3 C 5 CPD Clock Pump Delay Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης κυκλοφορητή συλλέκτη R1. 6 MCT Minimum Collector Temperature Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος S1-S2 που επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1. 7 HCT Higher Collector Temperature Ανώτατη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 για την προστασία των σωληνώσεων. 8 OPC Overheat Temperature Collector Προστασία υπερθέρμανσης συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1). 9 FPC Frost Protection for Collector Αντιπαγετική προστασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1). 10 CMS Cooling Mode Sink Ψύξη του θερμοδοχείου (όταν YES και S1<S2 κατά 5 C τότε επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 έως S2=S1 ή S2=CT). 11 CT Cooling Temperature Κατώτερη Θερμοκρασία ψύξης του θερμοδοχείου (έλεγχος από S2). 12 MST1 Maximum Storage tank Temperature (t1) Μέγιστη θερμοκρασία στο θερμοδοχείο για την παραγωγή ΖΝΧ η άλλη χρήση με την οποία απενεργοποιείται ο κυκλοφορητής R2 της βοηθητικής πηγής (έλεγχος από αισθητήριο S2). 13 DAS Differential Auxiliary source Αρνητικό διαφορικό μέγιστης θερμοκρασίας στο θερμοδοχείο για την παραγωγή ΖΝΧ η άλλη χρήση με την οποία ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής R2 της βοηθητικής πηγής (έλεγχος από αισθητήριο S2). 14 SSA Save State Auxiliary Αποθήκευση ή όχι κατάστασης βοηθητικής πηγής μετά από πτώση ή διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής. 0 sec 240 sec 30 sec 10 C 80 C 10 C OPC 180 C 150 C 100 C 150 C 110 C -10 C 5 C 3 C 50 C HST1 70 C 20 C 80 C 35 C 10 C 3 C 5 C 15 EXIT Exit from Menu Έξοδος από το Menu. Manual V-DCS4 (v07_2015) 9\n10 3η Εφαρμογή : SYSTEM 3 Ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας με 1 (ένα) θερμοδοχείο και 2 (δύο) κυκλοφορητές (R1 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου & R2 κυκλοφορητής βοηθητικής πηγής) τα οποία ελέγχονται από 3 (τρεις) αισθητήρες θερμοκρασίας, 2 (δύο) στο Θερμοδοχείο S2 κάτω μέρος, S3 άνω μέρος και 1 (ένα) στο συλλέκτη S1.! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1 & R2 αποτελούν τις ξηρές επαφές των ρελέ. Τα αισθητήρια της συσκευής S1,S2 & S3 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-ΚΤΥ300 ( Βλ. σελ. 48 ). Σύμβολο S1 S2 S3 R1 Περιγραφή Αισθητήρας Συλλέκτη Κάτω Αισθητήρας Θερμοδοχείου Πάνω Αισθητήρας Θερμοδοχείου R2 Λειτουργία : Η συσκευή V-DCS4 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς ελέγχους καλής λειτουργίας στα αισθητήρια και στις εξόδους των επαφών ρελέ που είναι διαθέσιμα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R1 για SYSTEM 3 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 11) 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S2) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R1 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S1>FPC (Frost Protection for Collector). 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υ- περθέρμανσης συλλέκτη. Το R1 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector).-3 C ή S2=OPC (Overheat Protection Collector). 4η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1<S2 κατά 5 C και με την προϋπόθεση ότι στην παράμετρο CMS (Cooling Mode Sing) έχουμε επιλέξει <YES>.Το R1 απενεργοποιείται όταν S2=S1 ενώ μόνιμοι απενεργοποίηση γίνεται όταν S2=CT (Cooling Temperature). Manual V-DCS4 (v07_2015) 10\n11 Περίπτωση Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R2 για SYSTEM 3 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον παρακάτω πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων. Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη S3<MST1 (Maximum Storage tank Temperature (t1))-das (Differential Auxiliary source).! Προσοχή : Στην εφαρμογή 3 << SYSTEM 3>> για την ενεργοποίηση της βοηθητικής πηγής, το μήνυμα << AUX>> πρέπει να είναι <<ON>> (βλ. σελ. 4 πλήκτρα ρύθμισης). Α/Α Συντομογραφία Περιγραφή Παραμέτρων SYSTEM 3 Από Έως Εργοστασιακή Ρύθμιση 1 SYSTEM Επιλογή Εφαρμογής (Συστήματος) HST1 3 DTS1 4 ODT1 Higher Sink Temperature Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου (έλεγχος από αισθητήριο S2). Differential Temperature Sensors Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. Off Difference Temperature Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. 20 C 95 C 80 C ODT1 30 C 8 C 1 C DTS1 3 C 5 CPD Clock Pump Delay Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης κυκλοφορητή συλλέκτη R1. 6 MCT Minimum Collector Temperature Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος S1-S2 που επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1. 7 HCT Higher Collector Temperature Ανώτατη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 για την προστασία των σωληνώσεων. 8 OPC Overheat Temperature Collector Προστασία υπερθέρμανσης συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1). 9 FPC Frost Protection for Collector Αντιπαγετική προστασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1). 10 CMS Cooling Mode Sink Ψύξη του θερμοδοχείου (όταν YES και S1<S2 κατά 5 C τότε επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 έως S2=S1 ή S2=CT). 11 CT Cooling Temperature Κατώτερη Θερμοκρασία ψύξης του θερμοδοχείου (έλεγχος από S2). 12 MST1 Maximum Storage tank Temperature (t1) Μέγιστη θερμοκρασία στο θερμοδοχείο για την παραγωγή ΖΝΧ η άλλη χρήση με την οποία απενεργοποιείται ο κυκλοφορητής R2 της βοηθητικής πηγής (έλεγχος από αισθητήριο S3). 13 DAS Differential Auxiliary source Αρνητικό διαφορικό μέγιστης θερμοκρασίας στο θερμοδοχείο για την παραγωγή ΖΝΧ η άλλη χρήση με την οποία ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής R2 της βοηθητικής πηγής (έλεγχος από αισθητήριο S3). 14 SSA Save State Auxiliary Αποθήκευση ή όχι κατάστασης βοηθητικής πηγής μετά από πτώση ή διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής. 0 sec 240 sec 30 sec 10 C 80 C 10 C OPC 180 C 150 C 100 C 150 C 110 C -10 C 5 C 3 C 50 C HST1 70 C 20 C 80 C 35 C 10 C 3 C 5 C 15 EXIT Exit from Menu Έξοδος από το Menu. Manual V-DCS4 (v07_2015) 11\n12 4η Εφαρμογή : SYSTEM 4 Ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας με 1 (ένα) θερμοδοχείο και 2 (δύο) κυκλοφορητές (R1 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου Νο1 & R2 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου Νο2) τα οποία ελέγχονται από 3 (τρεις) αισθητήρες θερμοκρασίας, 1 (ένα) στο Θερμοδοχείο S2 και 2 (δύο) στους συλλέκτες S1 (ηλιακό πεδίο Νο1), S3 (ηλιακό πεδίο Νο2).! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1 & R2 αποτελούν τις ξηρές επαφές των ρελέ. Τα αισθητήρια της συσκευής S1,S2 & S3 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-ΚΤΥ300 ( Βλ. σελ. 48 ). Σύμβολο S1 S2 S3 R1 R2 Περιγραφή Αισθητήρας Συλλέκτη Ηλιακού Πεδίου Νο1 Αισθητήρας Θερμοδοχείου Αισθητήρας Συλλέκτη Ηλιακού Πεδίου Νο2 Ηλιακού Πεδίου Νο1 Ηλιακού Πεδίου Νο2 Λειτουργία : Η συσκευή V-DCS4 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς ελέγχους καλής λειτουργίας στα αισθητήρια και στις εξόδους των επαφών ρελέ που είναι διαθέσιμα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R1 για SYSTEM 4 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 14) 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S2) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R1 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S1>FPC (Frost Protection for Collector). 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υ- περθέρμανσης συλλέκτη. Το R1 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector).-3 C ή S2=OPC (Overheat Protection Collector). 4η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1<S2 κατά 5 C και με την προϋπόθεση ότι στην παράμετρο CMS (Cooling Mode Sing) έχουμε επιλέξει <YES>.Το R1 απενεργοποιείται όταν S2=S1 ενώ μόνιμοι απενεργοποίηση γίνεται όταν S2=CT (Cooling Temperature). Manual V-DCS4 (v07_2015) 12\n13 Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R2 για SYSTEM 4 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 14) 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S3-S2) DTS1 (Differential Temperature Sensors dt1)) & S3 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν S3 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R2 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S3>FPC (Frost Protection for Collector). 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν S3 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υ- περθέρμανσης συλλέκτη. Το R2 θα απενεργοποιηθεί όταν S3<OPC (Overheat Protection Collector).-3 C ή S2=OPC (Overheat Protection Collector). Manual V-DCS4 (v07_2015) 13\n14 Α/Α Συντομογραφία Περιγραφή Παραμέτρων SYSTEM 4 Από Έως 1 SYSTEM Επιλογή Εφαρμογής (Συστήματος) HST1 3 DTS1 4 ODT1 Higher Sink Temperature Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου (έλεγχος από αισθητήριο S2). Differential Temperature Sensors Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 (για ηλιακό πεδίο Νο1) με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S3-S2 (για ηλιακό πεδίο Νο2) με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R2. Off Difference Temperature Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 (για ηλιακό πεδίο Νο1) με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S3-S2 (για ηλιακό πεδίο Νο2) με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R2. 5 CPD Clock Pump Delay Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης κυκλοφορητών συλλεκτών R1 & R2. 6 MCT Minimum Collector Temperature Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη ηλιακού πεδίου Νο1 (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος S1-S2 που επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1. Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη ηλιακού πεδίου Νο2 (έλεγχος από αισθητήριο S3) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος S3-S2 που επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R2. 7 HCT Higher Collector Temperature Ανώτατη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1 για ηλιακό πεδίο Νο1 & έλεγχος από αισθητήριο S3 για ηλιακό πεδίο Νο2). για την οποία δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 ή του R2 για την προστασία των σωληνώσεων. 8 OPC Overheat Temperature Collector Προστασία υπερθέρμανσης συλλεκτών (έλεγχος από αισθητήριο S1 για ηλιακό πεδίο Νο1 & έλεγχος από αισθητήριο S3 για ηλιακό πεδίο Νο2). 9 FPC Frost Protection for Collector Αντιπαγετική προστασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1 για ηλιακό πεδίο Νο1 & έλεγχος από αισθητήριο S3 για ηλιακό πεδίο Νο2). 10 CMS Cooling Mode Sink Ψύξη του θερμοδοχείου (όταν YES και S1<S2 κατά 5 C τότε επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 έως S2=S1 ή S2=CT) και μόνο στο ηλιακό πεδίο Νο1. 11 CT Cooling Temperature Κατώτερη Θερμοκρασία ψύξης του θερμοδοχείου (έλεγχος από S2). 12 SSA Save State Auxiliary 13 EXIT Αποθήκευση ή όχι κατάστασης βοηθητικής πηγής μετά από πτώση ή διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής (Για το SYS- TEM 4 δεν έχει εφαρμογή). Exit from Menu Έξοδος από το Menu. Εργοστασιακή Ρύθμιση 20 C 95 C 80 C ODT1 30 C 8 C 1 C DTS1 3 C 0 sec 240 sec 30 sec 10 C 80 C 10 C OPC 180 C 150 C 100 C 150 C 110 C -10 C 5 C 3 C 50 C HST1 70 C Manual V-DCS4 (v07_2015) 14\n15 5η Εφαρμογή : SYSTEM 5 Ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας με 1 (ένα) θερμοδοχείο και 3 (τρεις) κυκλοφορητές (R1 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου Νο1, R2 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου Νο2 & R3 κυκλοφορητής βοηθητικής πηγής) τα οποία ελέγχονται από 3 (τρεις) αισθητήρες θερμοκρασίας, 1 (ένα) στο Θερμοδοχείο S2 και 2 (δύο) στους συλλέκτες S1 (ηλιακό πεδίο Νο1), S3 (ηλιακό πεδίο Νο2).! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1, R2 & R3 αποτελούν τις ξηρές επαφές των ρελέ. Τα αισθητήρια της συσκευής S1,S2 & S3 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-ΚΤΥ300 ( Βλ. σελ. 48 ). Σύμβολο S1 S2 S3 R1 R2 R3 Περιγραφή Αισθητήρας Συλλέκτη Ηλιακού Πεδίου Νο1 Αισθητήρας Θερμοδοχείου Αισθητήρας Συλλέκτη Ηλιακού Πεδίου Νο2 Ηλιακού Πεδίου Νο1 Ηλιακού Πεδίου Νο2 Βοηθητικής πηγής Λειτουργία : Η συσκευή V-DCS4 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς ελέγχους καλής λειτουργίας στα αισθητήρια και στις εξόδους των επαφών ρελέ που είναι διαθέσιμα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R1 για SYSTEM 5 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 17) 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S2) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R1 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S1>FPC (Frost Protection for Collector). 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υ- περθέρμανσης συλλέκτη. Το R1 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector).-3 C ή S2=OPC (Overheat Protection Collector). 4η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1<S2 κατά 5 C και με την προϋπόθεση ότι στην παράμετρο CMS (Cooling Mode Sing) έχουμε επιλέξει <YES>.Το R1 απενεργοποιείται όταν S2=S1 ενώ μόνιμοι απενεργοποίηση γίνεται όταν S2=CT (Cooling Temperature). Manual V-DCS4 (v07_2015) 15\n16 Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R2 για SYSTEM 5 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 17) 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S3-S2) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S3 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν S3 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R2 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S3>FPC (Frost Protection for Collector). 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν S3 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υ- περθέρμανσης συλλέκτη. Το R2 θα απενεργοποιηθεί όταν S3<OPC (Overheat Protection Collector).-3 C ή S2=OPC (Overheat Protection Collector). Περίπτωση Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R3 για SYSTEM 5 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 17). Γίνεται ενεργοποίηση του R3 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη S2<MST1 (Maximum Storage tank Temperature (t1))-das (Differential Auxiliary source).! Προσοχή : Στην εφαρμογή 5 << SYSTEM 5>> για την ενεργοποίηση της βοηθητικής πηγής, το μήνυμα << AUX>> πρέπει να είναι <<ON>> (βλ. σελ. 4 πλήκτρα ρύθμισης). Manual V-DCS4 (v07_2015) 16\n17 Α/Α Συντομογραφία Περιγραφή Παραμέτρων SYSTEM 5 Από Έως 1 SYSTEM Επιλογή Εφαρμογής (Συστήματος) HST1 Higher Sink Temperature Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου (έλεγχος από αισθητήριο S2). 3 DTS1 Differential Temperature Sensors (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 (για ηλιακό πεδίο Νο1) με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S3-S2 (για ηλιακό πεδίο Νο2) με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R2. 4 ODT1 Off Difference Temperature (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 (για ηλιακό πεδίο Νο1) με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S3-S2 (για ηλιακό πεδίο Νο2) με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R2. 5 CPD Clock Pump Delay Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης κυκλοφορητών συλλεκτών R1 & R2. 6 MCT Minimum Collector Temperature Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη ηλιακού πεδίου Νο1(έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος S1-S2 που επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1. Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη ηλιακού πεδίου Νο2(έλεγχος από αισθητήριο S3) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος S3-S2 που επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R2. 7 HCT Higher Collector Temperature Ανώτατη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1 για ηλιακό πεδίο Νο1 & έλεγχος από αισθητήριο S3 για ηλιακό πεδίο Νο2). για την οποία δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 ή του R2 για την προστασία των σωληνώσεων. 8 OPC Overheat Temperature Collector Προστασία υπερθέρμανσης συλλεκτών (έλεγχος από αισθητήριο S1 για ηλιακό πεδίο Νο1 & έλεγχος από αισθητήριο S3 για ηλιακό πεδίο Νο2). 9 FPC Frost Protection for Collector Αντιπαγετική προστασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1 για ηλιακό πεδίο Νο1 & έλεγχος από αισθητήριο S3 για ηλιακό πεδίο Νο2). 10 CMS Cooling Mode Sink Ψύξη του θερμοδοχείου (όταν YES και S1<S2 κατά 5 C τότε επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 έως S2=S1 ή S2=CT) και μόνο στο ηλιακό πεδίο Νο1. 11 CT Cooling Temperature Κατώτερη Θερμοκρασία ψύξης του θερμοδοχείου (έλεγχος από S2). 12 MST1 Maximum Storage tank Temperature (t1) Μέγιστη θερμοκρασία στο θερμοδοχείο για την παραγωγή ΖΝΧ η άλλη χρήση με την οποία απενεργοποιείται ο κυκλοφορητής R3 της βοηθητικής πηγής (έλεγχος από αισθητήριο S2). 13 DAS Differential Auxiliary source Αρνητικό διαφορικό μέγιστης θερμοκρασίας στο θερμοδοχείο για την παραγωγή ΖΝΧ η άλλη χρήση με την οποία ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής R3 της βοηθητικής πηγής (έλεγχος από αισθητήριο S2). 14 SSA Save State Auxiliary Αποθήκευση ή όχι κατάστασης βοηθητικής πηγής μετά από πτώση ή διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής. 15 EXIT Exit from Menu Έξοδος από το Menu. Εργοστασιακή Ρύθμιση 20 C 95 C 80 C ODT1 30 C 8 C 1 C DTS1 3 C 0 sec 240 sec 30 sec 10 C 80 C 10 C OPC 180 C 150 C 100 C 150 C 110 C -10 C 5 C 3 C 50 C HST1 70 C 20 C 80 C 35 C 10 C 3 C 5 C Manual V-DCS4 (v07_2015) 17\n18 6η Εφαρμογή : SYSTEM 6 Ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας με 1 (ένα) θερμοδοχείο, 1 (έναν) κυκλοφορητή (R1 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου) και 1 (μια) τρίοδη βάνα bypass παράκαμψης (R2) που φορτίζει δυο σερπαντίνες του ιδίου θερμοδοχείου κατά προτεραιότητα στο άνω μέρος. Ελέγχονται από 3 (τρεις) αισθητήρες θερμοκρασίας, 2 (δυο) στο Θερμοδοχείο S2 (άνω σερπαντίνα), S3 (κάτω σερπαντίνα) και 1 (έναν) στους συλλέκτες S1 (ηλιακό πεδίο).! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1 & R2 αποτελούν τις ξηρές επαφές των ρελέ. Τα αισθητήρια της συσκευής S1,S2 & S3 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-ΚΤΥ300 ( Βλ. σελ. 48 ). Σύμβολο S1 Περιγραφή Αισθητήρας Συλλέκτη S2 S3 R1 Αισθητήρας Θερμοδοχείου άνω σερπαντίνα Αισθητήρας Θερμοδοχείου κάτω σερπαντίνα R2 Τρίοδη Βάνα Παράκαμψης Λειτουργία : Η συσκευή V-DCS4 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς ελέγχους καλής λειτουργίας στα αισθητήρια και στις εξόδους των επαφών ρελέ που είναι διαθέσιμα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R1 για SYSTEM 6 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 20) 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S2) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα της παραμέτρου CPD (Clock Pump Delay) χρονοκαθυστέρηση.!προσοχή : η 1η περίπτωση είναι και η βασική λειτουργία του συστήματος δηλαδή η προτεραιότητα πάντοτε φόρτισης από την άνω σερπαντίνα (άνω μέρος θερμοδοχείου). 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S3) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση!προσοχή : η 2η περίπτωση θα ισχύει εφόσον ικανοποιηθεί η 1η περίπτωση όπου είναι και η βασική λειτουργία του συστήματος δηλαδή η προτεραιότητα πάντοτε φόρτισης από την άνω σερπαντίνα (άνω μέρος θερμοδοχείου). 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R1 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S1>FPC (Frost Protection for Collector). Manual V-DCS4 (v07_2015) 18\n19 4η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υ- περθέρμανσης συλλέκτη. Το R1 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector).-3 C ή S2=OPC (Overheat Protection Collector). 5η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1<S2 κατά 5 C και με την προϋπόθεση ότι στην παράμετρο CMS (Cooling Mode Sing) έχουμε επιλέξει <YES>.Το R1 απενεργοποιείται όταν S2=S1 ενώ μόνιμοι απενεργοποίηση γίνεται όταν S2=CT (Cooling Temperature). Περίπτωση Ενεργοποίησης Τρίοδης Βάνας Bypass R2 για SYSTEM 6 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 20) Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S3) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση!προσοχή : θα ισχύει εφόσον ικανοποιηθεί η 1η περίπτωση (της παραγράφου για την λειτουργία του R1) όπου είναι και η βασική λειτουργία του συστήματος δηλαδή η προτεραιότητα πάντοτε φόρτισης από την άνω σερπαντίνα (άνω μέρος θερμοδοχείου). Manual V-DCS4 (v07_2015) 19\n20 Α/Α Συντομογραφία Περιγραφή Παραμέτρων SYSTEM 6 Από Έως 1 SYSTEM Επιλογή Εφαρμογής (Συστήματος) HST1 Higher Sink Temperature Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου (έλεγχος από αισθητήριο S2). 3 DTS1 Differential Temperature Sensors (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 (για άνω μέρος θερμοδοχείου) με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S3 (για κάτω μέρος θερμοδοχείου) με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1 & η τρίοδοι βάνα BYPASS R2. 4 ODT1 Off Difference Temperature (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 (για άνω μέρος θερμοδοχείου) με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S3 (για κάτω μέρος θερμοδοχείου) με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1 & η τρίοδοι βάνα BYPASS R2. 5 CPD Clock Pump Delay Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης κυκλοφορητή συλλεκτών R1 & τρίοδοι βάνα BYPASS R2. 6 MCT Minimum Collector Temperature Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος S1-S2 που επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 ή ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος S1-S3 που επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 & της τρίοδης βάνας BYPASS R2. 7 HCT Higher Collector Temperature Ανώτατη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 για την προστασία των σωληνώσεων. 8 OPC Overheat Temperature Collector Προστασία υπερθέρμανσης συλλεκτών (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή συλλεκτών R1. 9 FPC Frost Protection for Collector Αντιπαγετική προστασία συλλεκτών (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή συλλεκτών R1. 10 CMS Cooling Mode Sink Ψύξη του θερμοδοχείου (όταν YES και S1<S2 κατά 5 C τότε επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 έως S2=S1 ή S2=CT). 11 CT Cooling Temperature Κατώτερη Θερμοκρασία ψύξης του θερμοδοχείου (έλεγχος από S2). 12 SSA Save State Auxiliary Αποθήκευση ή όχι κατάστασης βοηθητικής πηγής μετά από πτώση ή διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής (Για το SYSTEM 6 δεν έχει εφαρμογή). 13 EXIT Exit from Menu Έξοδος από το Menu. Εργοστασιακή Ρύθμιση 20 C 95 C 80 C ODT1 30 C 8 C 1 C DTS1 3 C 0 sec 240 sec 30 sec 10 C 80 C 10 C OPC 180 C 150 C 100 C 150 C 110 C -10 C 5 C 3 C 50 C HST1 70 C Manual V-DCS4 (v07_2015) 20\n21 7η Εφαρμογή : SYSTEM 7 Ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας με 1 (ένα) θερμοδοχείο, 2 (δυο) κυκλοφορητές (R1 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου & R3 κυκλοφορητής βοηθητικής πηγής) και 1 (μια) τρίοδη βάνα bypass παράκαμψης (R2) που φορτίζει δυο σερπαντίνες του ιδίου θερμοδοχείου κατά προτεραιότητα στο άνω μέρος. Ελέγχονται από 3 (τρεις) αισθητήρες θερμοκρασίας, 2 (δυο) στο Θερμοδοχείο S2 (άνω σερπαντίνα), S3 (κάτω σερπαντίνα) και 1 (έναν) στους συλλέκτες S1 (ηλιακό πεδίο).! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1,R2 & R3 αποτελούν τις ξηρές επαφές των ρελέ. Τα αισθητήρια της συσκευής S1,S2 & S3 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-ΚΤΥ300 ( Βλ. σελ. 48 ). Σύμβολο S1 Περιγραφή Αισθητήρας Συλλέκτη S2 S3 R1 Αισθητήρας Θερμοδοχείου άνω σερπαντίνα Αισθητήρας Θερμοδοχείου κάτω σερπαντίνα R2 R3 Τρίοδη Βάνα Παράκαμψης Βοηθητικής πηγής Λειτουργία : Η συσκευή V-DCS4 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς ελέγχους καλής λειτουργίας στα αισθητήρια και στις εξόδους των επαφών ρελέ που είναι διαθέσιμα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R1 για SYSTEM 7 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 23) 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S2) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση!προσοχή : η 1η περίπτωση είναι και η βασική λειτουργία του συστήματος δηλαδή η προτεραιότητα πάντοτε φόρτισης από την άνω σερπαντίνα (άνω μέρος θερμοδοχείου). 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S3) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση!προσοχή : η 2η περίπτωση θα ισχύει εφόσον ικανοποιηθεί η 1η περίπτωση όπου είναι και η βασική λειτουργία του συστήματος δηλαδή η προτεραιότητα πάντοτε φόρτισης από την άνω σερπαντίνα (άνω μέρος θερμοδοχείου). Manual V-DCS4 (v07_2015) 21\n22 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R1 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S1>FPC (Frost Protection for Collector). 4η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υ- περθέρμανσης συλλέκτη. Το R1 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector).-3 C ή S2=OPC (Overheat Protection Collector). 5η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1<S2 κατά 5 C και με την προϋπόθεση ότι στην παράμετρο CMS (Cooling Mode Sing) έχουμε επιλέξει <YES>.Το R1 απενεργοποιείται όταν S2=S1 ενώ μόνιμοι απενεργοποίηση γίνεται όταν S2=CT (Cooling Temperature). Περίπτωση Ενεργοποίησης Τρίοδης Βάνας Bypass R2 για SYSTEM 7 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 23) Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S3) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση!προσοχή : θα ισχύει εφόσον ικανοποιηθεί η 1η περίπτωση (της παραγράφου για την λειτουργία του R1) όπου είναι και η βασική λειτουργία του συστήματος δηλαδή η προτεραιότητα πάντοτε φόρτισης από την άνω σερπαντίνα (άνω μέρος θερμοδοχείου). Περίπτωση Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R3 για SYSTEM 7 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 23). Γίνεται ενεργοποίηση του R3 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη S2<MST1 (Maximum Storage tank Temperature (t1))-das (Differential Auxiliary source).! Προσοχή : Στην εφαρμογή 7 << SYSTEM 7>> για την ενεργοποίηση της βοηθητικής πηγής, το μήνυμα << AUX>> πρέπει να είναι <<ON>> (βλ. σελ. 4 πλήκτρα ρύθμισης). Manual V-DCS4 (v07_2015) 22\n23 Α/Α Συντομογραφία Περιγραφή Παραμέτρων SYSTEM 7 Από Έως 1 SYSTEM Επιλογή Εφαρμογής (Συστήματος) HST1 3 DTS1 4 ODT1 Higher Sink Temperature Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου (έλεγχος από αισθητήριο S2). Differential Temperature Sensors (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 (για άνω μέρος θερμοδοχείου) με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S3 (για κάτω μέρος θερμοδοχείου) με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1 & η τρίοδοι βάνα BYPASS R2. Off Difference Temperature (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 (για άνω μέρος θερμοδοχείου) με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S3 (για κάτω μέρος θερμοδοχείου) με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1 & η τρίοδοι βάνα BYPASS R2. 5 CPD Clock Pump Delay Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης κυκλοφορητή συλλεκτών R1 & τρίοδοι βάνα BYPASS R2. 6 MCT Minimum Collector Temperature Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος S1-S2 που επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 ή ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος S1-S3 που επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 & της τρίοδης βάνας BYPASS R2. 7 HCT Higher Collector Temperature Ανώτατη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 για την προστασία των σωληνώσεων. 8 OPC Overheat Temperature Collector Προστασία υπερθέρμανσης συλλεκτών (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή συλλεκτών R1. 9 FPC Frost Protection for Collector Αντιπαγετική προστασία συλλεκτών (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή συλλεκτών R1. 10 CMS Cooling Mode Sink Ψύξη του θερμοδοχείου (όταν YES και S1<S2 κατά 5 C τότε επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 έως S2=S1 ή S2=CT). 11 CT Cooling Temperature Κατώτερη Θερμοκρασία ψύξης του θερμοδοχείου (έλεγχος από S2). 12 MST1 Maximum Storage tank Temperature (t1) Μέγιστη θερμοκρασία στο θερμοδοχείο για την παραγωγή ΖΝΧ η άλλη χρήση με την οποία απενεργοποιείται ο κυκλοφορητής R3 της βοηθητικής πηγής (έλεγχος από αισθητήριο S2). 13 DAS Differential Auxiliary source Αρνητικό διαφορικό μέγιστης θερμοκρασίας στο θερμοδοχείο για την παραγωγή ΖΝΧ η άλλη χρήση με την οποία ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής R2 της βοηθητικής πηγής (έλεγχος από αισθητήριο S2). 14 SSA Save State Auxiliary Αποθήκευση ή όχι κατάστασης βοηθητικής πηγής μετά από πτώση ή διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής. 15 EXIT Exit from Menu Έξοδος από το Menu. Εργοστασιακή Ρύθμιση 20 C 95 C 80 C ODT1 30 C 8 C 1 C DTS1 3 C 0 sec 240 sec 30 sec 10 C 80 C 10 C OPC 180 C 150 C 100 C 150 C 110 C -10 C 5 C 3 C 50 C HST1 70 C 20 C 80 C 35 C 10 C 3 C 5 C Manual V-DCS4 (v07_2015) 23\n24 8η Εφαρμογή : SYSTEM 8 Ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας με 2 (δύο) θερμοδοχεία, 1 (ένα) κυκλοφορητή (R1 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου) και 1 (μια) Τρίοδη ηλεκτροβάνα bypass (R2 Τρίοδη ηλεκτροβάνα) τα οποία ελέγχονται από 3 (τρεις) αισθητήρες θερμοκρασίας. S1 αισθητήρας συλλέκτη, S2 αισθητήρας του θερμοδοχείου Νο1 όπου έχει και προτεραιότητα φόρτισης και S3 αισθητήρας θερμοδοχείου Νο2.! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1 & R2 αποτελούν τις ξηρές επαφές των ρελέ. Τα αισθητήρια της συσκευής S1,S2 & S3 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-ΚΤΥ300 ( Βλ. σελ. 48 ). Σύμβολο S1 S2 S3 R1 Περιγραφή Αισθητήρας Συλλέκτη Ηλιακού Πεδίου Αισθητήρας Θερμοδοχείου Νο1 Αισθητήρας Θερμοδοχείου Νο2 Ηλιακού Πεδίου R2 Τρίοδη Ηλεκτροβάνα Bypass Λειτουργία : Η συσκευή V-DCS4 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς ελέγχους καλής λειτουργίας στα αισθητήρια και στις εξόδους των επαφών ρελέ που είναι διαθέσιμα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R1 για SYSTEM 8 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 26). 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S2) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση!προσοχή : η 1η περίπτωση είναι και η βασική λειτουργία του συστήματος δηλαδή η προτεραιότητα πάντοτε φόρτισης στο θερμοδοχείο που φορά το αισθητήριο S2. 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S3) DTS2 (Differential Temperature Sensors (dt2)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R1 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S1>FPC (Frost Protection for Collector). 4η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υπερθέρμανσης συλλέκτη. Το R1 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector). -3 C ή S2=OPC (Overheat Protection Collector). Manual V-DCS4 (v07_2015) 24\n25 5η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1<S2 κατά 5 C και με την προϋπόθεση ότι στην παράμετρο CMS (Cooling Mode Sing) έχουμε επιλέξει <YES>.Το R1 απενεργοποιείται όταν S2=S1 ενώ μόνιμοι απενεργοποίηση γίνεται όταν S2=CT (Cooling Temperature). Περιπτώσεις Ενεργοποίησης Τρίοδης Ηλεκτροβάνας BYPASS R2 για SYSTEM 8 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 26). 1η Γίνεται ενεργοποίηση της R2 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S2)=ODT1 (Off Difference Temperature (dt1)) ενώ συγχρόνως ικανοποιείτε η συνθήκη (S1-S3) DTS2 (Differential Temperature Sensors (dt2)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υ- περθέρμανσης συλλέκτη και ενώ έχουν ικανοποιηθεί οι συνθήκες 1ον S2=OPC (Overheat Protection Collector) και 2ον (S1-S3) DTS2 (Differential Temperature Sensors (dt2)). Το R2 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector).-3 C ή S3=OPC (Overheat Protection Collector). Manual V-DCS4 (v07_2015) 25\n26 Α/Α Συντομογραφία Περιγραφή Παραμέτρων SYSTEM 8 Από Έως Εργοστασιακή Ρύθμιση 1 SYSTEM Επιλογή Εφαρμογής (Συστήματος) HST1 Higher Sink Temperature No1 Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου No1 (έλεγχος από αισθητήριο S2). 3 DTS1 Differential Temperature Sensors (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. 4 ODT1 Off Difference Temperature (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. 5 HST2 Higher Sink Temperature No2 Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου No2 (έλεγχος από αισθητήριο S3). 6 DTS2 Differential Temperature Sensors (dt2) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S3 με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1 αλλά και η τρίοδη ηλεκτροβάνα R2. 7 ODT2 Off Difference Temperature (dt2) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S3 με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1 αλλά και η τρίοδη ηλεκτροβάνα R2. 8 CPD Clock Pump Delay Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης κυκλοφορητή συλλέκτη R1. 9 MCT Minimum Collector Temperature Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη ηλιακού πεδίου (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος S1- S2 ή S1-S3 που επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1. 10 HCT Higher Collector Temperature Ανώτατη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 για την προστασία των σωληνώσεων. 11 OPC Overheat Temperature Collector Προστασία υπερθέρμανσης συλλεκτών (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή συλλεκτών R1. 12 FPC Frost Protection for Collector Αντιπαγετική προστασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) 13 CMS Cooling Mode Sink Ψύξη του θερμοδοχείου (όταν YES και S1<S2 κατά 5 C τότε επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 έως S2=S1 ή S2=CT). 14 CT Cooling Temperature Κατώτερη Θερμοκρασία ψύξης του θερμοδοχείου (έλεγχος από S2). 15 SSA Save State Auxiliary Αποθήκευση ή όχι κατάστασης βοηθητικής πηγής μετά από πτώση ή διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής (Για το SYSTEM 8 δεν έχει εφαρμογή). 16 EXIT Exit from Menu Έξοδος από το Menu. Manual V-DCS4 (v07_2015) C 95 C 80 C ODT1 30 C 8 C 1 C DTS1 3 C 20 C 95 C 80 C ODT2 30 C 8 C 1 C DTS2 3 C 0 sec 240 sec 30 sec 10 C 80 C 10 C OPC 180 C 150 C 100 C 150 C 110 C -10 C 5 C 3 C 50 C HST1 70 C\n27 9η Εφαρμογή : SYSTEM 9 Ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας με 2 (δύο) θερμοδοχεία, 2 (δυο) κυκλοφορητές (R1 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου & R3 κυκλοφορητής βοηθητικής πηγής) και 1 (μιας) Τρίοδης ηλεκτροβάνας bypass (R2 Τρίοδη ηλεκτροβάνα) τα οποία ελέγχονται από 3 (τρεις) αισθητήρες θερμοκρασίας. S1 αισθητήρας συλλέκτη, S2 αισθητήρας του θερμοδοχείου Νο1 όπου έχει και προτεραιότητα φόρτισης και S3 αισθητήρας θερμοδοχείου Νο2.! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1,R2 & R3 αποτελούν τις ξηρές επαφές των ρελέ. Τα αισθητήρια της συσκευής S1,S2 & S3 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-ΚΤΥ300 ( Βλ. σελ. 48 ). Σύμβολο S1 S2 S3 R1 R2 R3 Περιγραφή Αισθητήρας Συλλέκτη Ηλιακού Πεδίου Αισθητήρας Θερμοδοχείου Νο1 Αισθητήρας Θερμοδοχείου Νο2 Ηλιακού Πεδίου Τρίοδη Ηλεκτροβάνα Bypass Βοηθητικής πηγής Λειτουργία : Η συσκευή V-DCS4 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς ε- λέγχους καλής λειτουργίας στα αισθητήρια και στις εξόδους των επαφών ρελέ που είναι διαθέσιμα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R1 για SYSTEM 9 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 29). 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S2) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση!προσοχή : η 1η περίπτωση είναι και η βασική λειτουργία του συστήματος δηλαδή η προτεραιότητα πάντοτε φόρτισης στο θερμοδοχείο που φορά το αισθητήριο S2. 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S3) DTS2 (Differential Temperature Sensors (dt2)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση Manual V-DCS4 (v07_2015) 27\n28 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R1 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S1>FPC (Frost Protection for Collector). 4η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υ- περθέρμανσης συλλέκτη. Το R1 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector).-3 C ή S2=OPC (Overheat Protection Collector). 5η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1<S2 κατά 5 C και με την προϋπόθεση ότι στην παράμετρο CMS (Cooling Mode Sing) έχουμε επιλέξει <YES>.Το R1 απενεργοποιείται όταν S2=S1 ενώ μόνιμοι απενεργοποίηση γίνεται όταν S2=CT (Cooling Temperature). Περιπτώσεις Ενεργοποίησης Τρίοδης Ηλεκτροβάνας BYPASS R2 για SYSTEM 9 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 29). 1η Γίνεται ενεργοποίηση της R2 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S2)=ODT1 (Off Difference Temperature (dt1)) ενώ συγχρόνως ικανοποιείτε η συνθήκη (S1-S3) DTS2 (Differential Temperature Sensors (dt2)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υ- περθέρμανσης συλλέκτη και ενώ έχουν ικανοποιηθεί οι συνθήκες 1ον S2=OPC (Overheat Protection Collector) και 2ον (S1-S3) DTS2 (Differential Temperature Sensors (dt2)). Το R2 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector).-3 C ή S3=OPC (Overheat Protection Collector). Περίπτωση Ενεργοποίησης Κυκλοφορητή R3 για SYSTEM 9 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 29). Γίνεται ενεργοποίηση του R3 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη S2<MST1 (Maximum Storage tank Temperature (t1))-das (Differential Auxiliary source).! Προσοχή : Στην εφαρμογή 9 << SYSTEM 9>> για την ενεργοποίηση της βοηθητικής πηγής, το μήνυμα << AUX>> πρέπει να είναι <<ON>> (βλ. σελ. 4 πλήκτρα ρύθμισης). Manual V-DCS4 (v07_2015) 28\n29 Α/Α Συντομογραφία Περιγραφή Παραμέτρων SYSTEM 9 Από Έως 1 SYSTEM Επιλογή Εφαρμογής (Συστήματος) HST1 Higher Sink Temperature No1 Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου No1 (έλεγχος από αισθητήριο S2). 3 DTS1 Differential Temperature Sensors (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. 4 ODT1 Off Difference Temperature (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. 5 HST2 Higher Sink Temperature No2 Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου No2 (έλεγχος από αισθητήριο S3). 6 DTS2 Differential Temperature Sensors (dt2) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S3 με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1 αλλά και η τρίοδη ηλεκτροβάνα R2. 7 ODT2 Off Difference Temperature (dt2) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S3 με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1 αλλά και η τρίοδη ηλεκτροβάνα R2. 8 CPD Clock Pump Delay Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης κυκλοφορητή συλλέκτη R1. 9 MCT Minimum Collector Temperature Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη ηλιακού πεδίου (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος S1-S2 ή S1-S3 που επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1. 10 HCT Higher Collector Temperature Ανώτατη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 για την προστασία των σωληνώσεων. 11 OPC Overheat Temperature Collector Προστασία υπερθέρμανσης συλλεκτών (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή συλλεκτών R1. 12 FPC Frost Protection for Collector Αντιπαγετική προστασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) 13 CMS Cooling Mode Sink Ψύξη του θερμοδοχείου (όταν YES και S1<S2 κατά 5 C τότε επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 έως S2=S1 ή S2=CT). 14 CT Cooling Temperature Κατώτερη Θερμοκρασία ψύξης του θερμοδοχείου (έλεγχος από S2). 15 MST1 Maximum Storage tank Temperature (t1) Μέγιστη θερμοκρασία στο θερμοδοχείο (TANK 1) για την παραγωγή ΖΝΧ η άλλη χρήση με την οποία απενεργοποιείται ο κυκλοφορητής R3 της βοηθητικής πηγής (έλεγχος από αισθητήριο S2). 16 DAS Differential Auxiliary source Αρνητικό διαφορικό μέγιστης θερμοκρασίας στο θερμοδοχείο (TANK 1) για την παραγωγή ΖΝΧ η άλλη χρήση με την οποία ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής R3 της βοηθητικής πηγής (έλεγχος από αισθητήριο S2). 17 SSA Save State Auxiliary Αποθήκευση ή όχι κατάστασης βοηθητικής πηγής μετά από πτώση ή διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής. 18 EXIT Exit from Menu Έξοδος από το Menu. Εργοστασιακή Ρύθμιση 20 C 95 C 80 C ODT1 30 C 8 C 1 C DTS1 3 C 20 C 95 C 80 C ODT2 30 C 8 C 1 C DTS2 3 C 0 sec 240 sec 30 sec 10 C 80 C 10 C OPC 180 C 150 C 100 C 150 C 110 C -10 C 5 C 3 C 50 C HST1 70 C 20 C 80 C 35 C 10 C 3 C 5 C Manual V-DCS4 (v07_2015) 29\n30 10η Εφαρμογή : SYSTEM 10 Ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας με 1 (ένα) θερμοδοχείο, 2 (δυο) κυκλοφορητές (R1 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου & R2 κυκλοφορητής βοηθητικής πηγής) τα οποία ελέγχονται από 4 (τέσσερεις) αισθητήρες θερμοκρασίας. S1 αισθητήρας συλλέκτη, S2 κάτω αισθητήρας θερμοδοχείου, S3 άνω αισθητήρας θερμοδοχείου και S4 αισθητήρας νερού λέβητα βιομάζας.! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1 & R2 αποτελούν τις ξηρές επαφές των ρελέ. Τα αισθητήρια της συσκευής S1,S2,S3 & S4 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-ΚΤΥ300 ( Βλ. σελ. 48 ). Σύμβολο S1 S2 S3 S4 R1 R2 Περιγραφή Αισθητήρας Συλλέκτη Ηλιακού Πεδίου Κάτω Αισθητήρας Θερμοδοχείου Πάνω Αισθητήρας Θερμοδοχείου Αισθητήρας Λέβητα Βιομάζας Ηλιακού Πεδίου Βοηθητικής πηγής Λειτουργία : Η συσκευή V-DCS4 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς ε- λέγχους καλής λειτουργίας στα αισθητήρια και στις εξόδους των επαφών ρελέ που είναι διαθέσιμα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R1 για SYSTEM 10 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 31). 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S2) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R1 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S1>FPC (Frost Protection for Collector). 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υπερθέρμανσης συλλέκτη. Το R1 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector). -3 C ή S2=OPC (Overheat Protection Collector). 4η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1<S2 κατά 5 C και με την προϋπόθεση ότι στην παράμετρο CMS (Cooling Mode Sing) έχουμε επιλέξει <YES>.Το R1 απενεργοποιείται όταν S2=S1 ενώ μόνιμοι απενεργοποίηση γίνεται όταν S2=CT (Cooling Temperature). Manual V-DCS4 (v07_2015) 30\n31 Περίπτωση Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R2 για SYSTEM 10 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον παρακάτω πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων. Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη S3<MST1 (Maximum Storage tank Temperature (t1))-das (Differential Auxiliary source) και συγχρόνως να ικανοποιείται η συνθήκη S4 MST1 (Minimum Sink Temperature (t1))! Προσοχή : Στην εφαρμογή 10 << SYSTEM 10>> για την ενεργοποίηση της βοηθητικής πηγής, το μήνυμα << AUX>> πρέπει να είναι <<ON>>(βλ. σελ. 4 πλήκτρα ρύθμισης). Α/Α Συντομογραφία Περιγραφή Παραμέτρων SYSTEM 10 Από Έως Εργοστασιακή Ρύθμιση 1 SYSTEM Επιλογή Εφαρμογής (Συστήματος) HST1 3 DTS1 4 ODT1 Higher Sink Temperature Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου (έλεγχος από αισθητήριο S2). Differential Temperature Sensors Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. Off Difference Temperature Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. 20 C 95 C 80 C ODT1 30 C 8 C 1 C DTS1 3 C 5 CPD Clock Pump Delay Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης κυκλοφορητή συλλέκτη R1. 6 MCT Minimum Collector Temperature Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος S1-S2 που επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1. 7 HCT Higher Collector Temperature Ανώτατη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 για την προστασία των σωληνώσεων. 8 OPC Overheat Temperature Collector Προστασία υπερθέρμανσης συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1). 9 FPC Frost Protection for Collector Αντιπαγετική προστασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1). 10 CMS Cooling Mode Sink Ψύξη του θερμοδοχείου (όταν YES και S1<S2 κατά 5 C τότε επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 έως S2=S1 ή S2=CT). 11 CT Cooling Temperature Κατώτερη Θερμοκρασία ψύξης του θερμοδοχείου (έλεγχος από S2). 12 MST1 Maximum Storage tank Temperature (t1) Μέγιστη θερμοκρασία στο θερμοδοχείο για την παραγωγή ΖΝΧ η άλλη χρήση με την οποία απενεργοποιείται ο κυκλοφορητής R2 της βοηθητικής πηγής (έλεγχος από αισθητήριο S3 και S4). 13 DAS Differential Auxiliary source Αρνητικό διαφορικό μέγιστης θερμοκρασίας στο θερμοδοχείο για την παραγωγή ΖΝΧ η άλλη χρήση με την οποία ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής R2 της βοηθητικής πηγής (έλεγχος από αισθητήριο S3 και S4). 14 SSA Save State Auxiliary Αποθήκευση ή όχι κατάστασης βοηθητικής πηγής μετά από πτώση ή διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής. 0 sec 240 sec 30 sec 10 C 80 C 10 C OPC 180 C 150 C 100 C 150 C 110 C -10 C 5 C 3 C 50 C HST1 70 C 20 C 80 C 35 C 10 C 3 C 5 C 15 EXIT Exit from Menu Έξοδος από το Menu. Manual V-DCS4 (v07_2015) 31\n32 11η Εφαρμογή : SYSTEM 11 Ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας με 2 (δυο) θερμοδοχεία, 2 (δυο) κυκλοφορητές (R1 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου για TANK 1 & R2 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου για TANK 2) τα οποία ελέγχονται από 3 (τρεις) αισθητήρες θερμοκρασίας. S1 αισθητήρας συλλέκτη, S2 αισθητήρας θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 1 και S3 αισθητήρας θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 2 (με δυνατότητα προτεραιότητας στο θερμοδοχείο που φορά το αισθητήριο S2).! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1 & R2 αποτελούν τις ξηρές επαφές των ρελέ. Τα αισθητήρια της συσκευής S1,S2 & S3 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-ΚΤΥ300 ( Βλ. σελ. 48 ). Σύμβολο Περιγραφή S1 S2 S3 R1 Αισθητήρας Συλλέκτη Ηλιακού Πεδίου Αισθητήρας Θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 1 Αισθητήρας Θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 2 Ηλιακού Πεδίου για ΤΑΝΚ 1 R2 Ηλιακού Πεδίου για ΤΑΝΚ 2 Λειτουργία : Η συσκευή V-DCS4 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς ε- λέγχους καλής λειτουργίας στα αισθητήρια και στις εξόδους των επαφών ρελέ που είναι διαθέσιμα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R1 για SYSTEM 11 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 34). 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S2) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R1 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S1>FPC (Frost Protection for Collector). 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υπερθέρμανσης συλλέκτη. Το R1 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector). -3 C ή S2=OPC (Overheat Protection Collector). 4η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1<S2 κατά 5 C και με την προϋπόθεση ότι στην παράμετρο CMS (Cooling Mode Sing) έχουμε επιλέξει <YES>.Το R1 απενεργοποιείται όταν S2=S1 ενώ μόνιμοι απενεργοποίηση γίνεται όταν S2=CT (Cooling Temperature). Manual V-DCS4 (v07_2015) 32\n33 Περίπτωση Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R2 (χωρίς προτεραιότητα) για SYSTEM 11 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 34). 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S3) DTS2 (Differential Temperature Sensors (dt2)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν S1 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R2 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S1>FPC (Frost Protection for Collector). 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υ- περθέρμανσης συλλέκτη. Το R2 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector).-3 C ή S3=OPC (Overheat Protection Collector). Περίπτωση Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R2 (με προτεραιότητα) για SYSTEM 11 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 34). 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν πρωτίστως ικανοποιηθεί η συνθήκη (S2=HST1), (S1-S3) DTS2 (Differential Temperature Sensors (dt2)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα της παραμέτρου CPD (Clock Pump Delay) χρονοκαθυστέρηση. 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν S1 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R2 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S1>FPC (Frost Protection for Collector). 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υ- περθέρμανσης συλλέκτη. Το R2 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector).-3 C ή S3=OPC (Overheat Protection Collector). Manual V-DCS4 (v07_2015) 33\n34 Α/Α Συντομογραφία Περιγραφή Παραμέτρων SYSTEM 11 Από Έως Εργοστασιακή Ρύθμιση 1 SYSTEM Επιλογή Εφαρμογής (Συστήματος) HST1 Higher Sink Temperature No1 Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 1 (έλεγχος από αισθητήριο S2). 3 DTS1 Differential Temperature Sensors (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. 4 ODT1 Off Difference Temperature (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. 5 HST2 Higher Sink Temperature No2 Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 2 (έλεγχος από αισθητήριο S3). 6 DTS2 Differential Temperature Sensors (dt2) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S3 με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R2. 7 ODT2 Off Difference Temperature (dt2) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S3 με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R2. 8 pri Priority Προτεραιότητα φόρτισης θερμοδοχείου που φορά το αισθητήριο S2. 9 CPD Clock Pump Delay Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης κυκλοφορητών συλλεκτών R1 ή R2. 10 MCT Minimum Collector Temperature Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη ηλιακού πεδίου (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος S1- S2 ή S1-S3 που επιτρέπει την ενεργοποίηση των κυκλοφορητών R1 & R2. 11 HCT Higher Collector Temperature Ανώτατη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση των κυκλοφορητών R1 & R2 για την προστασία των σωληνώσεων. 12 OPC Overheat Temperature Collector Προστασία υπερθέρμανσης συλλεκτών (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την ενεργοποίηση των κυκλοφορητών R1 & R2. 13 FPC Frost Protection for Collector Αντιπαγετική προστασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) 14 CMS Cooling Mode Sink ( Μόνο για το ΤΑΝΚ 1 ).Ψύξη του θερμοδοχείου (όταν YES και S1<S2 κατά 5 C τότε επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 έως S2=S1 ή S2=CT). 15 CT Cooling Temperature Κατώτερη Θερμοκρασία ψύξης θερμοδοχείου (έλεγχος μόνο από S2). 16 SSA Save State Auxiliary Αποθήκευση ή όχι κατάστασης βοηθητικής πηγής μετά από πτώση ή διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής (Για το SYSTEM 11 δεν έχει εφαρμογή). 17 EXIT Exit from Menu Έξοδος από το Menu. Manual V-DCS4 (v07_2015) C 95 C 80 C ODT1 30 C 8 C 1 C DTS1 3 C 20 C 95 C 80 C ODT2 30 C 8 C 1 C DTS2 3 C 0 sec 240 sec 30 sec 10 C 80 C 10 C OPC 180 C 150 C 100 C 150 C 110 C -10 C 5 C 3 C 50 C HST1 70 C\n35 12η Εφαρμογή : SYSTEM 12 Ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας με 3 (τρία) θερμοδοχεία, 3 (τρεις) κυκλοφορητές (R1 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου για TANK 1, R2 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου για TANK 2 & R3 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου για TANK 3) τα οποία ελέγχονται από 4 (τέσσερεις) αισθητήρες θερμοκρασίας. S1 αισθητήρας συλλέκτη, S2 αισθητήρας θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 1, S3 αισθητήρας θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 2 και S4 αισθητήρας θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 3.! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1,R2 & R3 αποτελούν τις ξηρές επαφές των ρελέ. Τα αισθητήρια της συσκευής S1,S2,S3 & S4 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-ΚΤΥ300 ( Βλ. σελ. 48 ).! Προσοχή : Στο σύστημα 12 έχουμε την δυνατότητα προτεραιότητας φόρτισης του θερμοδοχείου που φορά το αισθητήριο S2 μέχρι την τιμή της παραμέτρου HST1, αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση της παραμέτρου PRI στην θέση YES. Σύμβολο S1 Περιγραφή Αισθητήρας Συλλέκτη Ηλιακού Πεδίου S2 Αισθητήρας Θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 1 S3 Αισθητήρας Θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 2 S4 Αισθητήρας Θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 3 R1 Ηλιακού Πεδίου για ΤΑΝΚ 1 R2 Ηλιακού Πεδίου για ΤΑΝΚ 2 R3 Ηλιακού Πεδίου για ΤΑΝΚ 3 Λειτουργία : Η συσκευή V-DCS4 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς ε- λέγχους καλής λειτουργίας στα αισθητήρια και στις εξόδους των επαφών ρελέ που είναι διαθέσιμα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R1 για SYSTEM 12 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 37). 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S2) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση Manual V-DCS4 (v07_2015) 35\n36 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R1 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S1>FPC (Frost Protection for Collector). 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υπερθέρμανσης συλλέκτη. Το R1 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector). -3 C ή S2=OPC (Overheat Protection Collector). 4η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1<S2 κατά 5 C και με την προϋπόθεση ότι στην παράμετρο CMS (Cooling Mode Sing) έχουμε επιλέξει <YES>.Το R1 απενεργοποιείται όταν S2=S1 ενώ μόνιμοι απενεργοποίηση γίνεται όταν S2=CT (Cooling Temperature). Περίπτωση Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R2 για SYSTEM 12 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 37). 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S3) DTS2 (Differential Temperature Sensors (dt2)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν S1 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R2 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S1>FPC (Frost Protection for Collector). 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υπερθέρμανσης συλλέκτη. Το R2 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector). -3 C ή S3=OPC (Overheat Protection Collector). Περίπτωση Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R3 για SYSTEM 12 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 37). 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R3 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S4) DTS3 (Differential Temperature Sensors (dt3)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R3 όταν S1 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R3 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S1>FPC (Frost Protection for Collector). 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R3 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υπερθέρμανσης συλλέκτη. Το R3 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector). -3 C ή S4=OPC (Overheat Protection Collector). Manual V-DCS4 (v07_2015) 36\n37 Α/Α Συντομογραφία Περιγραφή Παραμέτρων SYSTEM 12 Από Έως 1 SYSTEM Επιλογή Εφαρμογής (Συστήματος) HST1 Higher Sink Temperature No1 Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 1 (έλεγχος από αισθητήριο S2). 3 DTS1 Differential Temperature Sensors (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο Εργοστασιακή Ρύθμιση 20 C 95 C 80 C ODT1 30 C 8 C 4 ODT1 Off Difference Temperature (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα απενεργοποιηθεί 5 HST2 Higher Sink Temperature No2 Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 2 (έλεγχος από αισθητήριο S3). 6 DTS2 Differential Temperature Sensors (dt2) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S3 με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο 7 ODT2 Off Difference Temperature (dt2) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S3 με την οποία θα απενεργοποιηθεί 8 HST3 Higher Sink Temperature No3 Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 3 (έλεγχος από αισθητήριο S4). 9 DTS3 Differential Temperature Sensors (dt3) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S4 με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο 10 ODT3 Off Difference Temperature (dt3) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S4 με την οποία θα απενεργοποιηθεί 11 pri Priority Προτεραιότητα φόρτισης θερμοδοχείου που φορά το αισθητήριο S2. 12 CPD Clock Pump Delay Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης κυκλοφορητών συλλεκτών R1,R2 ή R3. 13 MCT Minimum Collector Temperature Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη ηλιακού πεδίου (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος S1-S2,S1-S3 και S1-S4 που επιτρέπει την ενεργοποίηση των κυκλοφορητών R1,R2,R3. 14 HCT Higher Collector Temperature Ανώτατη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση των κυκλοφορητών R1,R2 & R3 για την προστασία των σωληνώσεων. 15 OPC Overheat Temperature Collector Προστασία υπερθέρμανσης συλλεκτών (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την 16 FPC Frost Protection for Collector Αντιπαγετική προστασία συλλέκτη 1 C DTS1 3 C 20 C 95 C 80 C ODT2 30 C 8 C 1 C DTS2 3 C 20 C 95 C 80 C ODT3 30 C 8 C 1 C DTS3 3 C 0 sec 240 sec 30 sec 10 C 80 C 10 C OPC 180 C 150 C 100 C 150 C 110 C -10 C 5 C 3 C 17 CMS Cooling Mode Sink (Μόνο για ΤΑΝΚ 1) Ψύξη του θερμοδοχείου (όταν YES και S1<S2 κατά 5 C τότε επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 έως S2=S1 ή S2=CT). 18 CT Cooling Temperature Κατώτερη Θερμοκρασία ψύξης του θερμοδοχείου (έλεγχος μόνο από S2). 19 SSA Save State Auxiliary Αποθήκευση ή όχι κατάστασης βοηθητικής πηγής μετά από πτώση ή διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής (Για το SYSTEM 12 δεν έχει εφαρμογή). 20 EXIT Exit from Menu Manual V-DCS4 (v07_2015) C HST1 70 C\n38 13η (σχέδιο α) Εφαρμογή : SYSTEM 13 Ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας με 2 (δυο) θερμοδοχεία, 2 (δυο) κυκλοφορητές (R1 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου για TANK 1 και R3 κυκλοφορητής φόρτισης για TANK 2) τα οποία ε- λέγχονται από 4 (τέσσερεις) αισθητήρες θερμοκρασίας. S1 αισθητήρας συλλέκτη, S2 κάτω αισθητήρας θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 1, S3 άνω αισθητήρας θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 1 και S4 αισθητήρας θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 2.! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1 & R3 αποτελούν τις ξηρές επαφές των ρελέ. Τα αισθητήρια της συσκευής S1,S2,S3 & S4 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-ΚΤΥ300 ( Βλ. σελ. 48 ). Σύμβολο S1 S2 S3 Περιγραφή Αισθητήρας Συλλέκτη Κάτω Αισθητήρας Θερμοδοχείου TANK1 Πάνω Αισθητήρας Θερμοδοχείου TANK 1 S4 Αισθητήρας Θερμοδοχείου TANK 2 R1 R3 Ηλιακού Πεδίου Φόρτισης Θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 2 Λειτουργία : Η συσκευή V-DCS4 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς ελέγχους καλής λειτουργίας στα αισθητήρια και στις εξόδους των επαφών ρελέ που είναι διαθέσιμα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R1 για SYSTEM 13 (σχέδιο α) *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 40) 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S2) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R1 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S1>FPC (Frost Protection for Collector). 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υ- περθέρμανσης συλλέκτη. Το R1 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector).-3 C ή S2=OPC (Overheat Protection Collector). 4η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1<S2 κατά 5 C και με την προϋπόθεση ότι στην παράμετρο CMS (Cooling Mode Sing) έχουμε επιλέξει <YES>.Το R1 απενεργοποιείται όταν S2=S1 ενώ μόνιμοι απενεργοποίηση γίνεται όταν S2=CT (Cooling Temperature). Manual V-DCS4 (v07_2015) 38\n39 Περίπτωση Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R3 για SYSTEM 13 (σχέδιο α) *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 40). Γίνεται ενεργοποίηση του R3 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S3-S4) DTS2 (Differential Temperature Sensors (dt2) και με την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται η συνθήκη S3 ΜΒΤ (Minimum Buffer Temperature). 13η (σχέδιο β) Εφαρμογή : SYSTEM 13 Ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας με 1 (ένα) θερμοδοχεία, 2 (δυο) κυκλοφορητές (R1 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου και R3 κυκλοφορητής φόρτισης για σώματα καλοριφέρ) τα οποία ελέγχονται από 4 (τέσσερεις) αισθητήρες θερμοκρασίας. S1 αισθητήρας συλλέκτη, S2 κάτω αισθητήρας θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 1, S3 άνω αισθητήρας θερμοδοχείου ΤΑΝΚ 1 και S4 αισθητήρας επιστροφής από σώματα καλοριφέρ.! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1 & R3 αποτελούν τις ξηρές επαφές των ρελέ. Τα αισθητήρια της συσκευής S1,S2,S3 & S4 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-ΚΤΥ300 ( Βλ. σελ. 48 ). Σύμβολο S1 S2 S3 Περιγραφή Αισθητήρας Συλλέκτη Κάτω Αισθητήρας Θερμοδοχείου Πάνω Αισθητήρας Θερμοδοχείου S4 R1 Αισθητήρας Επιστροφής από Σώματα Καλοριφέρ R3 Ηλιακού Πεδίου Φόρτισης για Σώματα Καλοριφέρ Λειτουργία : Η συσκευή V-DCS4 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς ελέγχους καλής λειτουργίας στα αισθητήρια και στις εξόδους των επαφών ρελέ που είναι διαθέσιμα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R1 για SYSTEM 13 (σχέδιο β) *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 40) Ίδιες με (σχέδιο α). Περίπτωση Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R3 για SYSTEM 13 (σχέδιο β) *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 40). Ίδιες με (σχέδιο α). Manual V-DCS4 (v07_2015) 39\n40 Α/Α Συντομογραφία Περιγραφή Παραμέτρων SYSTEM 13 Από Έως Εργοστασιακή Ρύθμιση 1 SYSTEM Επιλογή Εφαρμογής (Συστήματος) HST1 Higher Sink Temperature No1 Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου BUFFER (έλεγχος από αισθητήριο S2). 3 DTS1 Differential Temperature Sensors (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. 4 ODT1 Off Difference Temperature (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. 5 DTS2 Differential Temperature Sensors (dt2) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S3-S4 με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R3. 6 ODT2 Off Difference Temperature (dt2) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S3-S4 με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R3. 7 CPD Clock Pump Delay Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης κυκλοφορητή συλλέκτη R1. 8 MCT Minimum Collector Temperature Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη ηλιακού πεδίου (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος S1- S2 που επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1. 9 HCT Higher Collector Temperature Ανώτατη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1. 10 OPC Overheat Temperature Collector Προστασία υπερθέρμανσης συλλεκτών (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1. 11 FPC Frost Protection for Collector Αντιπαγετική προστασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) 12 CMS Cooling Mode Sink Ψύξη του θερμοδοχείου (όταν YES και S1<S2 κατά 5 C τότε επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 έως S2=S1 ή S2=CT). 13 CT Cooling Temperature Κατώτερη Θερμοκρασία ψύξης του θερμοδοχείου έλεγχος από S2 μόνο. 14 MBT Minimum Buffer Temperature Ελάχιστη θερμοκρασία BUFFER (έλεγχος από αισθητήριο S3) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος (S3-S2) που επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R3. 15 SSA Save State Auxiliary Αποθήκευση ή όχι κατάστασης βοηθητικής πηγής μετά από πτώση ή διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής (Για το SYSTEM 13 δεν έχει εφαρμογή). 20 C 95 C 80 C ODT1 30 C 8 C 1 C DTS1 3 C ODT3 30 C 8 C 1 C DTS3 3 C 0 sec 240 sec 30 sec 10 C 80 C 10 C OPC 180 C 150 C 100 C 150 C 110 C -10 C 5 C 3 C 50 C HST1 70 C 40 C HST1 40 C 16 EXIT Exit from Menu Έξοδος από το Menu. Manual V-DCS4 (v07_2015) 40\n41 14η (σχέδιο α) Εφαρμογή : SYSTEM 14 Ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας με 1 θερμοδοχείο και 3 (τρεις) κυκλοφορητές (R1 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου, R2 κυκλοφορητής βοηθητικής πηγής & R3 κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ΖΝΧ). Ο έλεγχος γίνεται από 4 (τέσσερις) αισθητήρες θερμοκρασίας, 1 (ένα) στο συλλέκτη S1, 2 (δύο) στο θερμοδοχείο S2 κάτω μέρος η S3 άνω μέρος και 1 (ένα) στην επιστροφή της ανακυκλοφορίας του ΖΝΧ S4.! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1, R2 & R3 αποτελούν τις ξηρές επαφές των ρελέ. Τα αισθητήρια της συσκευής S1,S2,S3 & S4 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-ΚΤΥ300 ( Βλ. σελ. 48 ). Σύμβολο S1 S2 S3 Περιγραφή Αισθητήρας Συλλέκτη Κάτω Αισθητήρας Θερμοδοχείου Πάνω Αισθητήρας Θερμοδοχείου S4 R1 Αισθητήρας Ανακυκλοφορίας επιστροφής ΖΝΧ Ηλιακού Πεδίου R2 Βοηθητικής πηγής R3 Λειτουργία : Η συσκευή V-DCS4 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς ελέγχους καλής λειτουργίας στα αισθητήρια και στις εξόδους των επαφών ρελέ που είναι διαθέσιμα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R1 για SYSTEM 14 (σχέδιο α) *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 44) 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S2) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R1 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S1>FPC (Frost Protection for Collector). 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υ- περθέρμανσης συλλέκτη. Το R1 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector).-3 C ή S2=OPC (Overheat Protection Collector). 4η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1<S2 κατά 5 C και με την προϋπόθεση ότι στην παράμετρο CMS (Cooling Mode Sing) έχουμε επιλέξει <YES>.Το R1 απενεργοποιείται όταν S2=S1 ενώ μόνιμοι απενεργοποίηση γίνεται όταν S2=CT (Cooling Temperature). Manual V-DCS4 (v07_2015) 41\n42 Περίπτωση Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R2 για SYSTEM 14 (σχέδιο α) *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 44). Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη το S3<MST1 (Maximum Storage tank Temperature (t1))-das (Differential Auxiliary source).! Προσοχή : Στην εφαρμογή 14 << SYSTEM 14>> για την ενεργοποίηση της βοηθητικής πηγής, το μήνυμα << AUX>> πρέπει να είναι <<ON>> (βλ. σελ. 4 πλήκτρα ρύθμισης). Περίπτωση Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R3 για SYSTEM 14 (σχέδιο α) *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 44). Γίνεται ενεργοποίηση του R3 όταν ικανοποιηθούν οι συνθήκες S3 MBT (Minimum Buffer Temperature) και (S3-S4) DTS2 (Differential Temperature Sensors (dt2)). 14η (σχέδιο β) Εφαρμογή : SYSTEM 14 Ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας με 2 (δύο) θερμοδοχεία 1 (ένα) BUFFER & 1 (ένα) για ΖΝΧ με 3 (τρεις) κυκλοφορητές (R1 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου, R2 κυκλοφορητής βοηθητικής πηγής & R3 κυκλοφορητής θερμοδοχείου ΖΝΧ). Ο έλεγχος γίνετε από 4 (τέσσερις) αισθητήρες θερμοκρασίας, 1 (ένα) στο συλλέκτη S1, 2 (δύο) στο θερμοδοχείο BUFFER S2 κάτω μέρος η S3 άνω μέρος και 1 (ένα) στο θερμοδοχείο του ΖΝΧ S4.! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1, R2 & R3 αποτελούν τις ξηρές επαφές των ρελέ. Τα αισθητήρια της συσκευής S1,S2,S3 & S4 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-ΚΤΥ300 ( Βλ. σελ. 45 ). Σύμβολο Περιγραφή S1 Αισθητήρας Συλλέκτη S2 Κάτω Αισθητήρας Θερμοδοχείου BUFFER S3 Πάνω Αισθητήρας Θερμοδοχείου BUFFER S4 Αισθητήρας Θερμοδοχείου ΖΝΧ R1 Ηλιακού Πεδίου R2 Βοηθητικής πηγής R3 Θερμοδοχείου ΖΝΧ Manual V-DCS4 (v07_2015) 42\n43 Λειτουργία : Η συσκευή V-DCS4 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς ελέγχους καλής λειτουργίας στα αισθητήρια και στις εξόδους των επαφών ρελέ που είναι διαθέσιμα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R1 για SYSTEM 14 (σχέδιο β) Ίδιες με (σχέδιο α). Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R2 για SYSTEM 14 (σχέδιο β) Ίδιες με (σχέδιο α). Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R3 για SYSTEM 14 (σχέδιο β) Ίδιες με (σχέδιο α). Manual V-DCS4 (v07_2015) 43\n44 Α/Α Συντομογραφία Περιγραφή Παραμέτρων SYSTEM 14 Από Έως 1 SYSTEM Επιλογή Εφαρμογής (Συστήματος) HST1 3 DTS1 4 ODT1 Higher Sink Temperature Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου (για το σχέδιο β που είναι το BUFFER) (έλεγχος από αισθητήριο S3). Differential Temperature Sensors (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. Off Difference Temperature (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. 5 DTS2 Differential Temperature Sensors (dt2) Διαφορά θερμοκρασίας S3-S4 με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R3. 6 ODT2 Off Difference Temperature (dt2) Διαφορά θερμοκρασίας S3-S4 με την οποία θα απενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R3. 7 CPD Clock Pump Delay Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης κυκλοφορητή συλλέκτη R1. 8 MCT Minimum Collector Temperature Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη ηλιακού πεδίου (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος S1-S2 που επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1. 9 HCT Higher Collector Temperature Ανώτατη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 για την προστασία των σωληνώσεων. 10 OPC Overheat Temperature Collector Προστασία υπερθέρμανσης συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1). 11 FPC Frost Protection for Collector Αντιπαγετική προστασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1). 12 CMS Cooling Mode Sink Ψύξη του θερμοδοχείου (όταν YES και S1<S2 κατά 5 C τότε επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 έως S2=S1 ή S2=CT). 13 CT Cooling Temperature Κατώτερη Θερμοκρασία ψύξης του θερμοδοχείου (έλεγχος από S2). 14 MST1 Maximum Storage tank Temperature (t1) Μέγιστη θερμοκρασία στο θερμοδοχείο (BUFFER) για την παραγωγή ΖΝΧ η άλλη χρήση με την οποία απενεργοποιείται ο κυκλοφορητής R2 της βοηθητικής πηγής (έλεγχος από αισθητήριο S3). 15 DAS Differential Auxiliary source Αρνητικό διαφορικό μέγιστης θερμοκρασίας στο θερμοδοχείο (BUFFER) για την παραγωγή ΖΝΧ η άλλη χρήση με την οποία ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής R2 της βοηθητικής πηγής (έλεγχος από αισθητήριο S3). 16 MBT Minimum Buffer Temperature Ελάχιστη θερμοκρασία στο BUFFER (έλεγχος από αισθητήριο S3) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος (S3-S4) που επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R3. 17 SSA Save State Auxiliary Αποθήκευση ή όχι κατάστασης βοηθητικής πηγής μετά από πτώση ή διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής. 18 EXIT Exit from Menu Έξοδος από το Menu. Εργοστασιακή Ρύθμιση 20 C 95 C 80 C ODT1 30 C 8 C 1 C DTS1 3 C ODT2 30 C 8 C 1 C DTS2 3 C 0 sec 240 sec 30 sec 10 C 80 C 10 C OPC 180 C 150 C 100 C 150 C 110 C -10 C 5 C 3 C 50 C HST1 70 C 20 C 80 C 35 C 10 C 3 C 5 C 40 C HST1 40 C Manual V-DCS4 (v07_2015) 44\n45 15η Εφαρμογή : SYSTEM 15 Ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας με 2 (δύο) θερμοδοχεία, 1 (ένα) κυκλοφορητή (R1 κυκλοφορητής ηλιακού πεδίου Νο1 & Νο2), 1 (μια) Τρίοδη ηλεκτροβάνα bypass (R2 Τρίοδη ηλεκτροβάνα) και 1 (μια) Δίοδη βάνα (R3 Δίοδη βάνα ηλιακού πεδίου Νο2) τα οποία ελέγχονται από 4 αισθητήρες θερμοκρασίας. S1 αισθητήρας ηλιακού πεδίου (Νο1) S2 αισθητήρας του θερμοδοχείου Νο1 όπου έχει και προτεραιότητα φόρτισης, S3 αισθητήρας θερμοδοχείου Νο2 και S4 αισθητήρας ηλιακού πεδίου Νο2 για των έλεγχο της δίοδης βάνας R3.! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1,R2 & R3 αποτελούν τις ξηρές επαφές των ρελέ. Τα αισθητήρια της συσκευής S1,S2,S3 & S4 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-ΚΤΥ300 ( Βλ. σελ. 48 ). Σύμβολο S1 S2 S3 S4 R1 R2 R3 Περιγραφή Αισθητήρας Συλλέκτη Ηλιακού Πεδίου Νο1 Αισθητήρας Θερμοδοχείου Νο1 Αισθητήρας Θερμοδοχείου Νο2 Αισθητήρας Συλλέκτη Ηλιακού Πεδίου Νο2 Ηλιακού Πεδίου Νο1 & Νο2 Τρίοδη Ηλεκτροβάνα Bypass Δίοδη Ηλεκτροβάνα Λειτουργία : Η συσκευή V-DCS4 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς ελέγχους καλής λειτουργίας στα αισθητήρια και στις εξόδους των επαφών ρελέ που είναι διαθέσιμα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. Περιπτώσεις Ενεργοποίησης κυκλοφορητή R1 για SYSTEM 15 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 47). 1η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S2) DTS1 (Differential Temperature Sensors (dt1)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση!προσοχή : η 1η περίπτωση είναι και η βασική λειτουργία του συστήματος δηλαδή η προτεραιότητα πάντοτε φόρτισης στο θερμοδοχείο που φορά το αισθητήριο S2. 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S3) DTS2 (Differential Temperature Sensors (dt2)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση Manual V-DCS4 (v07_2015) 45\n46 3η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 FPC (Frost Protection for Collector) αντιπαγετική προστασία συλλέκτη. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R1 είναι με χρόνο (120 sec) επαναλαμβανόμενα έως S1>FPC (Frost Protection for Collector). 4η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υ- περθέρμανσης συλλέκτη. Το R1 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector).-3 C ή S2=OPC (Overheat Protection Collector). 5η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1<S2 κατά 5 C και με την προϋπόθεση ότι στην παράμετρο CMS (Cooling Mode Sing) έχουμε επιλέξει <YES>.Το R1 απενεργοποιείται όταν S2=S1 ενώ μόνιμοι απενεργοποίηση γίνεται όταν S2=CT (Cooling Temperature). Περιπτώσεις Ενεργοποίησης Τρίοδης Ηλεκτροβάνας BYPASS R2 για SYSTEM 15 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 47). 1η Γίνεται ενεργοποίηση της R2 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S1-S2)=ODT1 (Off Difference Temperature (dt1)) ενώ συγχρόνως ικανοποιείτε η συνθήκη (S1-S3) DTS2 (Differential Temperature Sensors (dt2)) & S1 MCT (Minimum Collector Temperature) και με την προϋπόθεση 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν S1 OPC (Overheat Protection Collector) προστασία υ- περθέρμανσης συλλέκτη και ενώ έχουν ικανοποιηθεί οι συνθήκες 1ον S2=OPC (Overheat Protection Collector) και 2ον (S1-S3) DTS2 (Differential Temperature Sensors (dt2)). Το R2 θα απενεργοποιηθεί όταν S1<OPC (Overheat Protection Collector).-3 C ή S3=OPC (Overheat Protection Collector). Περιπτώσεις Ενεργοποίησης Δίοδης Ηλεκτροβάνας R3 για SYSTEM 15 *Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 47). 1η Γίνεται ενεργοποίηση της R3 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (S4>S1) κατά DTS4 (Differential Temperature Sensor (dt4)). 2η Γίνεται ενεργοποίηση του R3 κατά την 3η & 4η περίπτωση της ενεργοποίησης του κυκλοφορητή R1. Manual V-DCS4 (v07_2015) 46\n47 Α/Α Συντομογραφία Περιγραφή Παραμέτρων SYSTEM 15 1 SYSTEM 2 HST1 3 DTS1 4 ODT1 Επιλογή Εφαρμογής (Συστήματος) Higher Sink Temperature No1 Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου No1 (έλεγχος από αισθητήριο S2). Differential Temperature Sensors (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής R1. Off Difference Temperature (dt1) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S2 με την οποία θα απενερ- Από Έως Εργοστασιακή Ρύθμιση 20 C 95 C 80 C ODT1 30 C 8 C 1 C DTS1 3 C 5 HST2 6 DTS2 7 ODT2 Higher Sink Temperature No2 Μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία θερμοδοχείου No2 (έλεγχος από αισθητήριο S3). Differential Temperature Sensors (dt2) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S3 με την οποία θα ενεργο- Off Difference Temperature (dt2) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S1-S3 με την οποία θα απενερ- 20 C 95 C 80 C ODT2 30 C 8 C 1 C DTS2 3 C 8 CPD Clock Pump Delay Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης κυκλοφορητή συλλέκτη R1. 9 MCT Minimum Collector Temperature Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη ηλιακού πεδίου (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία ξεκινά ο διαφορικός έλεγχος S1-S2 ή S1-S3 10 HCT Higher Collector Temperature Ανώτατη θερμοκρασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) για την οποία δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 για την 11 OPC Overheat Temperature Collector Προστασία υπερθέρμανσης συλλεκτών (έλεγχος από αισθητήριο S1) 12 FPC Frost Protection for Collector Αντιπαγετική προστασία συλλέκτη (έλεγχος από αισθητήριο S1) 13 CMS Cooling Mode Sink 14 CT Cooling Temperature 15 SSA Save State Auxiliary Ψύξη του θερμοδοχείου (όταν YES και S1<S2 κατά 5 C τότε επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή R1 έως S2=S1 ή S2=CT). Κατώτερη Θερμοκρασία ψύξης του θερμοδοχείου (έλεγχος από S2). Αποθήκευση ή όχι κατάστασης βοηθητικής πηγής μετά από πτώση ή διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής (Για το 16 DTS4 Differential Temperature Sensor (dt4) Διαφορά θερμοκρασίας αισθητηρίων S4>S1 με την οποία θα ενεργοποιηθεί η Δίοδη βάνα R3. 17 EXIT Exit from Menu 0 sec 240 sec 30 sec 10 C 80 C 10 C OPC 180 C 150 C 100 C 150 C 110 C -10 C 5 C 3 C 50 C HST1 70 C 1 C 40 C 3 C Manual V-DCS4 (v07_2015) 47\n48 Τεστ R1 - Διάγνωση βλαβών - Αισθητήρια & Αξεσουάρ 1 Τεστ R1: MANUAL TEST R1 Η συσκευή V-DCS4 V07_2015 έχει δυνατότητα να κάνει τεστ στο ρελε R1, ρελε για την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή συλλεκτών πατώντας συγχρόνως για 3sec τα κουμπιά. Στην περίπτωση που το ρελε R2 (SYSTEM 2,3,4) είναι ενεργοποιημένο τότε αυτό θα απενεργοποιηθεί. Η διαδικασία τεστ θα διαρκέσει 3min. 2 Διάγνωση βλαβών : Η συσκευή V-DCS4 V07_2015 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα, ελέγχει την κατάσταση των αισθητηρίων συνεχώς. Εάν κάποιο από τα αισθητήρια έχει πρόβλημα ή το καλώδιο σύνδεσης είναι κομμένο τότε στην οθόνη μας εμφανίζεται το μήνυμα << Error>> δίπλα στο αντίστοιχο αισθητήριο (Βλ. σελ. 5 παράδειγμα οθόνη 6).!Προσοχή : Για λόγους ασφαλείας εάν ανιχνευτεί βλάβη σε οποιοδήποτε αισθητήριο το ρελέ ή τα ρελέ που επηρεάζονται θα απενεργοποιηθούν. 3 Αισθητήρια & Αξεσουάρ : Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο (+180 C) V-KTY50 με μήκος καλωδίου 50cm και διατομή κυαθίου 6mm. Ο τύπος του καλωδίου είναι 2x0,50mm σιλικόνης. Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο (+180 C) V-KTY300 με μήκος καλωδίου 3m και διατομή κυαθίου 6mm. Ο τύπος του καλωδίου είναι 2x0,50mm σιλικόνης. Κυάθιο Φ1/2 ορείχαλκος V-K5 με μήκος 5cm και σπείρωμα 1/2. Κυάθιο Φ1/2 ορείχαλκος V-K10 με μήκος 10cm και σπείρωμα 1/2. Τα προϊόντα της VAGEO HVAC σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ελλάδα από την INTELCO Electronics. Αποκλειστική διάθεση και διανομή από την PTS. Ανθίμου Γαζή Περιστέρι Αττική - T.: M.: Manual V-DCS4 (v07_2015) 48


ΤΟ ΟΡΑΜΑ: Η φονική μάχη στο ύψωμα Αγίου Αθανασίου στο Βουλιαράτι Αργυροκάστρου την 1η Δεκεμβρίου 1940\nΗ φονική μάχη στο ύψωμα Αγίου Αθανασίου στο Βουλιαράτι Αργυροκάστρου την 1η Δεκεμβρίου 1940\nΑνάμεσα στα ερείπια είναι και η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.\nΓια το λόγο αυτό ονομάστηκε ύψωμα Αγίου Αθανασίου. Οι ντόπιοι το λένε Προσήλιο.\nΤην 1η Δεκεμβρίου 1940 ημέρα Κυριακή το χιόνι είχε σκεπάσει το ύψωμα αυτό και ένα τμήμα του ιταλικού στρατού που οπισθοχωρούσε το κατέλαβε. Επεδίωκε την επιβράδυνση της προέλασης των ελληνικών δυνάμεων.\nΤο προηγούμενο βράδυ το 6ο Σύνταγμα Πεζικού (Κορίνθου) που ανήκε στην ΙΙΙ Μεραρχία με διοικητή τον υποστράτηγο Γεώργιο Μπάκο είχε φθάσει στο Βουλιαράτι.\nΡίχτηκε αμέσως στη μάχη και σάρωσε τις πρώτες ημέρες τις εστίες αντίστασης των ιταλών στις πλαγιές των βορειοηπειρώτικων χωριών Κρα και Βοδίνο και την 1ηΔεκεμβρίου κατέλαβε τα υψώματα Βουλιαρατίου.\nΜε το χάραμα άρχισε η μάχη για την εκτόπιση των Ιταλών. Η μάχη σκληρή και συνάμα φονική. Οι Ιταλοί κρυμμένοι πίσω από ερείπια αμύνονταν σθεναρά. Τα βλήματα των πυροβόλων τρυπούσαν το απλωμένο κολλαριστό σεντόνι, (το χιόνι) που κάλυπτε το ύψωμα του Αγίου Αθανασίου.\nΗ Ελληνική ανδρεία και ο πατριωτισμός υπερίσχυσαν. Οι Ιταλοί δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν την ορμή του Ελληνικού στρατού και υποχώρησαν με βαριές απώλειες.\n2.Στρ. Καλιακμάνης Αθανάσιος του Δημητρίου από Δρυμώνα Τριχωνίδας την 4/12/40.\nαπό το ιστολόγιο "Πεσόντες του 40"\nΑναρτήθηκε από ΤΟ ΟΡΑΜΑ στις 8:20 μ.μ.


103 χρόνια ιστορίας και δράσης – Α.Σ. Αθηναϊκός 1917 | RadioVera.gr - Βολιώτικη ελεύθερη ραδιοφωνία\nΑρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ 103 χρόνια ιστορίας και δράσης – Α.Σ. Αθηναϊκός 1917\nΠολλές φορές έχουμε αναφερθεί στον τεράστιο ρόλο του αθλητισμού στην κατοχή, που αναπτέρωνε το ηθικό του λαού, συγκέντρωνε βοήθεια για συσσίτια, αρχικά σε φυματικούς αθλητές και ακολούθως και ευρύτερα και σε αρκετές περιπτώσεις ήταν προκάλυμμα αντιστασιακών δράσεων. Ο Αθηναϊκός έδωσε το παρόν και σε αυτή τη δύσκολη επρίοδο, αφού όπως επισημαίνει η διοίκησή του: “Κατά την διάρκεια της κατοχής ποδοσφαιρικοί αγώνες άρχισαν να γίνονται από το 1943 και μετά. Φυσικά δεν γίνονταν επίσημα πρωταθλήματα αλλά κάποια τουρνουά μεταξύ των ισχυρότερων ομάδων της Αθήνας και του Πειραιά, στα περισσότερα φυσικά συμμετείχε και ο Αθηναϊκός . Επικεφαλής τερμάτισε και στο ανεπίσημο πρωτάθλημα Αθηνών-Πειραιώς που διεξήχθη στα χρόνια της κατοχής, τη σεζόν 1943-44.\nΤα γραφεία αυτά πυρπολήθηκαν στα γεγονότα του Δεκεμβρίου 1944 (Δεκεμβριανά), με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα αρχεία και τα τρόπαια του συλλόγου και να μείνει άστεγος” .\nΊσως η μεγαλύτερη μέρα για το σύλλογο η εξοδο στην Ευρώπη με αντίπαλο την ιστορική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.\nΕπόμενο άρθροΗ Ε.Ε. υπέγραψε συμφωνία για το εμβόλιο της Pfizer\nΕΛΛΑΔΑ 3 Δεκεμβρίου 2020


ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | e-Politikos.gr\nΟ Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε το 1951 στη Μεσσήνη Μεσσηνίας.Είναι το τέταρτο παιδί του Αποστόλου και της Γρηγορίας Λεβέντη γονείς που ανήκαν στην εργατική τάξη.Η οικογένεια Λεβέντη μετοίκησε στον Πειραιά όπου ο Βασίλης Λεβέντης ολοκλήρωσε τη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση (το δημοτικό και το εξατάξιο γυμνάσιο).\nΤο 1969 εισήλθε τέταρτος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών.Κατά τη διάρκεια του αντιδικτατορικού αγώνα (1970-1974), που ο Βασίλης Λεβέντης ήταν φοιτητής στο Πολυτεχνείου, κατείχε πολύγραφο και με ομάδα συμφοιτητών του διένειμε προκηρύξεις αντιδικτατορικού περιεχομένου, καλώντας τους Αθηναίους σε εξέγερση ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς.\nΗ πρώτη επαφή του Βασίλη Λεβέντη με την πολιτική έγινε το 1975 όταν, ως συνεργάτης του πρώην πρύτανη του Πολυτεχνείου, Κυπριανού Μπίρη, συνέβαλε στη σύνταξη των άρθρων 21 και 24 του Συντάγματος και στη δημιουργία του προγράμματος ΔΕΠΟΣ.\nΕνσωματώστε τον σύνδεσμο του/της ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ στις ιστοσελίδες και blog σας, και προωθήστε το προφίλ του πολιτικού στο e-politikos.gr.


Χρ. Σκαπετούλια: Ο δημόσιος χώρος και η ανάγκη ανάκτησής του από τους πολίτες | agrinioreport\nΧρ. Σκαπετούλια: Ο δημόσιος χώρος και η ανάγκη ανάκτησής του από τους πολίτες\n← Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και ο γεωργικός τομέας της ΕΕ\nΟμιλία Σπήλιου Λιβανού στην Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για την ιδιωτική εκπαίδευση →