Дезинфекция на канализацията - ефективни методи - Помпи 2020\nТи и аз сме много щастливи да живеем в район, богат на водни ресурси, и всъщност в много страни вече ясно се усеща липсата на обикновена питейна вода. Много учени смятат, че причината за бъдещи войни няма да бъде ресурс, а чиста вода. Водите ни са богатства, които не осъзнаваме и затова ние не сме само разточителни, но и варварски.\nПовечето предприятия, а не само тях, позволяват изхвърлянето на необработени отпадъчни води в източници на питейна вода, без изобщо да се тревожат за последствията. За щастие наскоро ситуацията започна да се променя известно в посока на подобрение, а на държавно ниво започнаха да се повдигат въпросите за третирането на канализацията. Дезинфекцията на отпадъчните води е един от основните етапи на индустриалното почистване, а санитарно-епидемиологичната ситуация в региона зависи от този процес.\nДнес индустриалните методи използват различни методи за дезинфекция на отпадни води, което не само може да намали потенциалната опасност, но и да я премахне напълно. Методите, използвани в различните страни, зависят пряко от жизнения стандарт на населението, равнището на доходите и общата култура на живот.\nНай-често срещаните са следните методи за почистване:\nХлорниране на отпадъчните води. Имаме най-популярния метод, тъй като той е най-евтиният, позволява да се извърши дезинфекция доста ефективно, но има и редица значителни недостатъци.\nСхема на процеса на озонизиране на отпадъчни води\nДезинфекция на отпадъчни води чрез метода на ултравиолетово третиране. Метод за физическа обработка, който осигурява сравнително високо ниво на дезинфекция.\nАлтернативни методи за почистване. Те включват дезинфекция с бром, йод и дори сребро. Тези методи имат висока цена и следователно не са много чести. Напоследък биологичните методи за дезинфекция на канализацията започват да се увеличават. Във връзка с развитието на производството на такива лекарства се наблюдава значително намаляване на разходите им, което прави възможно прилагането на този метод в промишлен мащаб.\nПомислете за всички тези методи за дезинфекция по-подробно.\nХлорниране на отпадъчни води\nНай-популярният ни метод. Хлорът е много активен химикал, който има високи дезинфекционни свойства. Различава в ниска себестойност, простота на производството. Но това вероятно е краят на положителните характеристики. Редица недостатъци на хлора са много по-големи.\nХлорнирането на отпадъчните води не дава пълна гаранция срещу отстраняването на всички патогени. Ето защо, много от тях безопасно преживяват това лечение.\nНа отрицателните химични свойства на хлора може да се отдаде на способността му да реагира с други вещества, докато образуването на съединения, които са потенциално опасни за хората. Те включват: хлорофенол, хлороформ, тетрахлорметан, бромодихлорметан и много други.\nТакива вещества, които попадат в открити резервоари, имат вредно въздействие върху флората и фауната. В допълнение, всички тези съединения имат склонност да се натрупват в долните утайки, водните растения. И това, на свой ред, не изключва възможността за тяхното влизане в човешкото тяло.\nНеобходимостта от големи резерви на това вещество за извършване на промишлена дезинфекция на отпадъчни води с хлор е изпълнена с възникването на извънредни ситуации, свързани с заплахата за живота на голям брой хора. Големите предприятия дори са разработили планове за взаимодействие на различни структури в случай на такива ситуации. И това вече е красноречив факт, свидетелстващ за потенциалната опасност от хлор и целия метод на почистване.\nОзонизация на отпадни води\nОзонов реактор за отпадъчни води\nМетод, който е по-ефективен от хлорирането. Благодарение на свойствата си, озонът има пагубен ефект върху всички видове вируси, както и гъбични спори.\nВъпреки че озонацията също не е без недостатъци:\nизползването на озон също е изпълнено с образуването на токсични вещества,\nи самият озон е експлозивен газ с определена смес с въздух.\nНай-целесъобразно почистване и дезинфекция на отпадъчни води с озон след механично отделяне на твърди фракции от отпадъчни води.\nНа този етап методът постига най-добри резултати.\nТози метод на почистване заслужава специално внимание. За разлика от методите, описани по-горе, ултравиолетовото почистване е физичен процес, поради което се изключва образуването на химически съединения, които могат да навредят на човек.\nUV дезинфекционна система за отпадни води\nИзползването на такова почистване се препоръчва по много причини:\nУникалните дезинфекционни свойства, ултравиолетови, са вредни за всички опасни микроорганизми и спори.\nУлтравиолетовата дезинфекция се дължи на вътрешноклетъчните реакции, възникващи в бактериите, така че самата вода не е засегната.\nВремето за изпълнение на процеса е минимално, така че е възможно да се използва в системи за почистване на потока.\nРазходите за подобна дезинфекция са с порядък по-нисък от този на други методи.\nИзползването на оборудване за UV обработка не представлява потенциална опасност за хората.\nСъвременното оборудване за осъществяването на такъв процес е компактно и не изисква големи производствени площи. Освен това последните разработки позволиха напълно автоматизиране на процеса. Съвременните електронни системи независимо определят степента на замърсяване на водите и задават оптималната работна програма.\nUV дезинфекцията на отпадъчните води е най-прогресивния начин в тази област.\nАлтернативните методи за пречистване на отпадъчни води са доста скъпи, така че няма да ги разглеждаме.\nВ допълнение към пречистването на отпадъчни води, утайката от отпадъчни води също е проблем. Всички твърди вещества, които са били отделени от изтичащия поток по време на обработката, са потенциално опасни. Без подходящо лечение те представляват заплаха не само от местните места за заболявания, но и от епидемии.\nЗа да се реши този проблем, се прилагат различни методи, вариращи от просто запълване на вар до високотехнологични методи. Дезинфекцията на утайките от пречиствателни станции може да се извърши чрез биологични и топлинни въздействия върху седименталната маса, а приспособленията могат да се прибягват до физически принципи на експозиция. За тези цели се използват ултравиолетови, ултразвукови, високочестотни токове и дори радиация.\nИ въпреки че съществуващите методи за дезинфекция далеч не са съвършени, фактът, че човечеството е започнало сериозно да мисли за проблема, е добро, това означава, че все още имаме шанс.\nUV дезинфекция на отпадъчни води\nОборудването е предназначено за дезинфекция на отпадъчни води, както и за технически, циркулиращи, повърхностни води\nИндустриална UV дезинфекция системи LLC е специализирана в проектирането, разработването и производството на UV оборудване, чиято основна цел е дезинфекция на отпадъчни води, питейна вода и вода в басейни.\nКомпанията е разработила и прилагала UV оборудване, предназначено за дезинфекция на отпадни води в повече от 6000 съоръжения. Нашите растения се доказаха като надеждни и лесни за поддръжка.\n* Стандартното разположение на UV инсталациите е вертикално. По споразумение с клиента е възможно да се произвеждат UV инсталации в хоризонтално положение.\nЗа да изберете UV оборудване, използвайте формуляра за поръчка в уеб сайта.\nЗа повече техническа информация посетете раздела "Документи".\nОборудването на Серия 3, 4 осигурява UV доза от 40 mJ / cm² с качеството на дезинфекцираната вода, което съответства на микробиологичните показатели на изискванията на CaNPiN 2.1.5.980-00 за третираните отпадъчни води и технологичните изисквания за повърхностните води.\nОборудването от серията 4 използва ултравиолетови лампи с ниско налягане 320 вата с амалгами с експлоатационен срок от 12 000 часа. Поради високата интензивност и мощността на лампите за амалгами, техният брой в инсталациите се намалява до 4 пъти\nИнсталациите на Серия 2 имат автоматизирана система за управление, която следи ефективността и контрола на работата на UV системата според 10 параметъра. Индикации за всички параметри се показват на дисплей с течни кристали, разположен на контролния панел.\nКорпусът е изработен от неръждаема стомана - SS304.\nНие предлагаме съвети за избор на оборудване, ефективно доставяне, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване (през годината) и сервизно обслужване.\nОборудването притежава хигиенни сертификати и сертификати за съответствие.\nПонастоящем се регламентира ултравиолетовата дезинфекция на отпадъчни води за:\nводоснабдителни и канализационни инсталации и съоръжения, които изхвърлят предварително обработените отпадъчни води във водни обекти, използвани за приемане на вода за питейно-битово водоснабдяване, водоснабдяване за хранителни предприятия, както и за водни обекти за ползване на отдих и разположени в границите на населените места - по норми и изисквания MUK 4.3.2030-05 "Санитарно-вирусологичен контрол на ефективността на дезинфекцията на питейна и отпадъчна вода чрез ултравиолетова радиация" и SanPiN 2.1.5.980-00 "Хигиенни изисквания за защита на nostnyh води "(при нулиране отпадъчни води допълнително записани на изискванията за подпомагане SP на 2.1.5.1059-01" Хигиенни изисквания за опазване на подземните води от замърсяване ");\nсъоръжения с местни пречиствателни станции, които са абонати на СОУ - MUK 4.3.2030-05, MDK 3-01.2001 "Насоки за изчисляване на количеството и качеството на отпадъчните води и замърсителите в канализационната мрежа на населените места" в района на Ростов и Ростов на Дон освен това - с Указ на правителството на Румъния от 04.05.2012 г. N 348 (във версия 2014) и "Условия за получаване на замърсители в отпадъчните води, изхвърлени от абонатите на канализационните системи на град Ростов на Дон", одобрен от кмета на град Ростов на Дон Дон от 1 4.03.2003 г. N 495 в съответната версия в началото на 2014 г.\nОтговори: При Приложение N 1 на "приемни условията на замърсяващи вещества в отпадъчните води, зауствани във абонатите на канализация в Ростов на Дон" не съдържа микробиологични и паразитологични параметри и "Условия за ползване" параграф 5.10 изрично забранява изхвърлянето в общинската канализация мрежи от отпадъчни води, съдържащи "опасни бактериални вещества, вирулентни и патогенни микроорганизми, патогени на инфекциозни заболявания". Същевременно клауза 4.5 от Общите условия позволява изхвърлянето на замърсители, които не са изброени в списъците на Допълнение 1 и Раздел 5, при концентрации, които не надвишават едновременно "съответните максимално допустими концентрации (МДК) във водите на рибните и битовите води минималната стойност на MPC) ". Т.е. предмети с ЛОС - абонатите на ВАБ трябва да осигурят пълното отсъствие на патогенни микрофлора в канализацията или (в съгласие с Водоканалния МУЕ и / или Държавния санитарно-епидемиологичен надзор) допустими концентрации на микроорганизми съгласно SanPiN 2.1.5.980-00.\nТаблица. Екстракт от SanPiN 2.1.5.980-00 за състава и свойствата на водните тела на водните тела в контролните пунктове и местата за използване на вода за питейно, битово и развлекателно ползване.\nВажно: Равнищата на излагане на бактерицидно UV лъчение са определени в MUK 4.3.2030-05 (вж. Съответната таблица в този материал), но де факто експозицията може и обикновено ще бъде дадена:\nповишаване на устойчивостта на патогенната микрофлора на въздействието на ултравиолетовото облъчване, наблюдавано в последните десетилетия с около 4 пъти;\nзначителни показатели за TSS, TDS, TFS, характерни за отпадъчните води;\nнеобходимостта от висококачествена дезинфекция на отпадъчните води по време на изхвърлянето на салво\nспецификата на изтичането на различни обекти и други причини, посочени в този материал.\nХарактеристики на дизайна на системи за ултравиолетова дезинфекция на отпадъчни води.\nUV дезинфекция на отпадни води, като правило, е окончателно процеса на почистване и UV инсталация интегрирани в пречиствателната станция в края на технологично оборудване верига, често след допълнителни утаители ако TSS показатели, TDS, TFS надвишава оптималната стойност, и може значително да намали излъчването и съответно ефективно бактерицидно осветление лампи дезинфекционни инсталации отпадъчни води. В случай на прилагане на технологии за отпадъчни води мембрана (ултрафилтруване, нанофилтруване, обратна осмоза) Поставяне ултравиолетова дезинфекция на оборудване, свързано към веригата на мембраната да се предотврати запушване на патогенна микрофлора, и често след оборудването мембрана в случай на повреда мембрана.\nВажно за удължаване живота на лампите и поддържане на енергийното им осветление в приемливи граници е оборудването на инсталациите за дезинфекция на отпадъчни води с химични (или механични) системи за миене, както и:\nСензори за ултравиолетови лъчи и температурни датчици за наблюдение и поддържане на режима на топлинна обработка в рамките на оптималния температурен диапазон\nкранове за оперативно вземане на проби за микробиологично изследване без спиране на процеса на UV дезинфекция на отпадъчни води.\nИзборът на оптимална UV дезинфекция се извършва според силата, дизайна, консумацията на отпадъчни води и пропускателната способност на резонансната дължина на вълната от 254 nm, според резултатите от изследването на показателите за качество на водните проби, изпратени за дезинфекция. Корекция на UV оборудване за излъчване спектралната плътност и ефективна експозиция бактерициден ултравиолетовите лъчи (вж. По-подробно на спектралната плътност на излъчване и ефективното излагане бактерициден UV светлина тук) се случва въз основа на анализ на стерилизирани водни проби, качеството на които микробиологични и паразитологични параметри трябва да отговарят на стандартите на съществуващи правни актове.\nПриоритет при избора на оборудване за UV дезинфекция използва:\nинсталации с потопяеми лампови модули, както системи с натоварване, така и самоходни системи, тъй като ефективността на потопените лампи е по-висока от тази на шарнирните лампи със светлопроводни конструкции с елипсовидни отражатели, включително дихроидно многослойно покритие за разделяне на IR, видими и UV- в радиация;\nинсталации на базата на лампи:\nс амалгама - твърд или течен живак разтвор в един или повече от металите, като по този начин значително намалява ефекта на "улавяне" на фотон (nonradiative релаксация на възбудените електрони поради сблъсъци става по-силно с увеличаване на концентрацията на живак атома), режим оптимизирана температура лампа и увеличава силата на радиация поради изход от по-плоска зависимост на мощността от налягането на парите при по-високи температури (виж повече подробности за амалгамните лампи тук);\nс пълнене на колбите с аргон или неон, което значително повишава изхода от излъчването на резонансната дължина на вълната 253,7 nm.\nПотопени инсталации на фирма "Еко-Център" за UV дезинфекция на отпадъчни води.\nЗа ефективна дезинфекция на отпадъчни води може да се използва\nв системи под налягане:\nUDV групи от сериите E и K от висока производителност в три основни версии Z, U, L с работно налягане до 10 атм. (от порядъка на 20 атм) (вижте тук);\nDUV-N серия - DUV-N MASTER с капацитет до 400 m3 / h, контрол на всички параметри, дистанционно управление, химическо устройство за миене и просто интегриране в ACS TP системи, както и еднотръбни DUV-N ADVANCED и DUV-N BASIC за системи ниска консумация;\nТехнологични и технически характеристики на метода на дезинфекция на ултравиолетовата вода\nА. П. Grudinkin, търговски директор, NPO LIT\nВ.М. Пискарева, Инженер, Технологичен отдел, НПО "ЛИТ"\nСпоред Световната здравна организация основното отрицателно въздействие на консумацията на вода от хората или когато те влизат в контакт с нея не е свързано с наличието на неприемливи органолептични свойства или лош химичен състав, а с бактериалното замърсяване на водната среда, което е идеално място за съществуването на голям брой микроорганизми, причинители на тиф, вирусен хепатит, холера и т.н. Ето защо основният етап на третиране и пречистване на водата е дезинфекцията.\nТехнологии за дезинфекция на водата\nНай-често срещаният химически метод за дезинфекция на питейна вода е третирането с хлор или хлор-съдържащи реагенти. Основният недостатък на тези технологии обаче е образуването на силно токсични органохлорни съединения с мутагенни и канцерогенни ефекти, които могат да причинят редица сериозни заболявания . Ето защо държавните регулаторни документи на Руската федерация налагат строги изисквания за максимално допустимата концентрация (MAC) на тези вещества във водата. Настоящата тенденция в разработването на регулаторната рамка предполага допълнително затягане на тези стандарти.\nВирусите и протозоичните кисти са устойчиви на хлор , защото тяхната инактивация изисква увеличаване на дозата на доставения реагент, което на свой ред води до промяна в по-лошите органолептични свойства на третираната вода - има силен мирис, вкус на хлор.\nТехнологията на хлориране предполага наличието на опасни хлорни ферми. Такива стопанства получават висок клас опасност, което определя наличието на специални конструкции на зони за хлориране и санитарно-охранителни зони.\nРадиационният спектър и кривата на бактерицидната чувствителност на микроорганизмите и вирусите\nДруг химичен метод за дезинфекция на водата е озонирането. Озонът (ОЗ) - алотропната модификация на кислорода (О2) е силно окисляващ агент и технологията за пречистване на водата, основана на използването на това вещество, има за цел окисляването и елиминирането на вредни органични примеси. Дезинфекцията тук всъщност е допълнителен вторичен ефект. Трябва да се отбележи, че озонът принадлежи към най-високия клас на опасност от вредни вещества: предизвиква появата на токсични съединения, съдържащи халоген, като бромати, пероксиди . Технологията на дезинфекция е изключително енергоемка и скъпа, която се свързва с етапа на производство на озон. Оборудването за озониране е технически трудно, изисква компетентна система за контрол и автоматична регулация, която струва много пари. По своята същност озонът няма ефект на следствие, който е необходим за поддържането на подходящи санитарни условия на комуникациите и оборудването, разположени след озонирането. Значително предимство на озонирането преди хлорирането е липсата на необходимост от съхраняване на опасни химикали (хлор в течно или газово състояние). Въпреки това, озонирането изисква повишено внимание и допълнителни разходи за осигуряване на техника за безопасност, тъй като озонът е опасен газ, който изисква отделни помещения, оборудвани с вентилационни системи за снабдяване и смукателна вентилация и специализирани сензори. В същото време заслужава да се отбележи високата дезинфекционна способност на озона срещу вируси и протозойни кисти.\nАлтернативен "без химикал" или физичен метод е дезинфекция с ултравиолетова вода.\nХарактеристики на технологията за дезинфекция на UV вода\nПрез последните десетилетия технологията за ултравиолетова (UV) дезинфекция на водата заема водещо място сред другите технологии за дезинфекция. В допълнение към водоснабдяването и канализацията, UV дезинфекцията се използва широко в различни отрасли - храни, фармакологични, електронни, както и в циркулиращите водоснабдителни системи, аквакултурата и др. Ултравиолетово лъчение - електромагнитно излъчване, което заема границата между рентгеново и видимо излъчване (дължина на вълната от 100 до 400 nm). Съществуват няколко части от спектъра на ултравиолетово лъчение с различни биологични ефекти: UV-A (315-400 nm), UV-B (280-315 nm), UV-C (200-280 nm),\nОт целия UV диапазон UV-C регион често се нарича бактерициден поради високата си дезинфекционна ефикасност срещу бактерии и вируси. Най-ефективно е ултравиолетовото лъчение с дължина на вълната 254 nm.\nУВ лъчението е физичен метод за дезинфекция въз основа на фотохимични реакции, които водят до необратимо увреждане на ДНК и РНК от микроорганизми и вируси, в резултат на което се възстановява възпроизводството (възниква инактивация).\nБактерицидната ултравиолетова радиация е ефективна срещу вирусите и най-простата, устойчива на въздействието на хлорсъдържащи реагенти. UV обработката на водата не води до образуването на вредни странични продукти, дори ако лъчевата доза е превишена многократно. Органолептичните свойства на водата не се влошават след инсталирането на UV дезинфекция. Ултравиолетовата дезинфекция е вид бариера, която действа в мястото на инсталация и не е с продължителен характер, за разлика от хлора. Ето защо, когато се използва ултравиолетова светлина в етапа на третиране на водата, възможно е вторично микробиологично замърсяване на водата, доставяна на потребителя, поради лошите санитарни условия на водоразпределителните мрежи и появата на биофилми върху вътрешните повърхности на тръбите. Решаването на този проблем е комбинираното използване на UV дезинфекция и хлориране, което осигурява ефекта. Този принцип на дезинфекция при пречистването на водата се нарича "принцип на много бариера". Най-оптимална в тази схема на дезинфекция е използването на хлорамини като агент с продължително действие. Поради по-дългото съхранение в мрежите и по-активни от хлора, въздействието върху биофилмите в тръбите  се използва все повече при обработката на водата.\nUV дезинфекционен механизъм\nСъщо така е невъзможно напълно да се изключи хлорирането при дезинфекция на вода за плувни басейни. Тук микробиологичната безопасност на водата в басейна на басейна остава важен аспект. Когато се използва комбинираният метод на UV-дезинфекция + хлор, съдържанието на свободен остатъчен хлор трябва да бъде в диапазона от 0.1-0.3 mg / l, докато при хлориране без UV дезинфекция - в интервала от 0.3-0.5 mg / l съответно разходите за реагентите се намаляват с 2-3 пъти .\nЗа дезинфекция на отпадъчни води е достатъчно да се използва само UV, без никакви допълнителни дезинфектанти. Използването на хлорирането поради наличието на последици, което е предимство при процесите на обработка на водата по време на дезинфекцията на отпадъчни води, е нежелателно поради отрицателното въздействие върху биоценозата на водните тела, където отпадъчните води се изхвърлят.\nВисоката ефективност на действие върху различни видове микроорганизми, липсата на вредни странични продукти, ни позволява да разглеждаме ултравиолетовото облъчване като истински и вече доказан практически метод за дезинфекция.\nТехнологични и технически характеристики на приложението на технологията за UV дезинфекция\nВъзможността за използване на технологията за UV дезинфекция се определя от качеството на водата, постъпваща в дезинфекцията. Диапазонът от физико-химични показатели за качество на водата, препоръчани за прилагане на метода за UV дезинфекция, е доста широк. Процесът на UV дезинфекция не се влияе от рН и температурата на водата. Наличието във вода на редица органични и неорганични вещества, които абсорбират ултравиолетовото лъчение, води до намаляване на действителната доза радиация, осигурена от UV инсталации. Влиянието на качеството на водата върху предаването на радиация трябва да се има предвид при избора на UV оборудване.\nАко поне един от показателите е превишен, се препоръчват допълнителни изследвания.\nНай-важният критерий за функционирането на устройствата за UV дезинфекция е ефективността на дезинфекцията. Основната характеристика на ефективността, освен микробиологичните показатели директно в дезинфекцираната вода, е дозата на UV лъчение. Съгласно законодателството на Руската федерация дозата за дезинфекция на отпадъчни води трябва да бъде най-малко 30 mJ / cm2 , а за питейната вода - е по-ниска от 25 mJ / cm2 за безопасност на водата според вирусологичните показатели . Устройствата за UV дезинфекция осигуряват необходимите дози при използване на оборудване в рамките на техническите параметри, препоръчани от производителя.\nОсновните индустриално използвани източници на ултравиолетова радиация са високо и нисковолтови живачни лампи, включително лампите от ново поколение - амалгами. Лампите за високо налягане имат висок капацитет (до няколко десетки кВт), но по-ниска ефективност (9-12%) и по-малък ресурс от лампи с ниско налягане (ефективност 40%), чиято мощност е десетки и стотици ватове. UV системите на амалгамните лампи са малко по-малко компактни, но много по-енергийно ефективни от системите на лампи с високо налягане. Ето защо необходимото количество UV оборудване, както и видът и количеството UV лампи, използвани в него, зависят не само от необходимата доза UV радиация, консумацията и физико-химичните показатели за качеството на третираната среда, но и условията за поставяне и работа.\nТип корпус тип "biavialidation"\nЗа да се контролира работата на UV устройството, е необходимо да има сензор за ултравиолетово лъчение, който селективно измерва интензитета на ултравиолетовото лъчение при дължина на вълната 254 nm. Когато интензитетът падне под прага, се задейства аларма, която предупреждава потребителя да предприеме действия за предотвратяване или коригиране на проблема.\nОборудването и оборудването на UV-инсталациите може да варира и зависи от конкретното приложение. Таймерът за часовника на лампата, например, е основен инструмент и трябва да присъства във всяка инсталация. В края на експлоатационния живот на лампата се издава аларма, която позволява замяната на лампите с нови такива навреме. За да се предпази от прегряване на UV-лампи с висока мощност, трябва да се предвиди спешна индикация, която бързо предупреждава за повишаване на температурата в камерата. Функциите, изброени по-горе, са минимално необходими за стабилна и ефективна работа на UV системата. Ако качеството на водата, определено от коефициента на пропускливост, и скоростта на потока се различават значително, препоръчително е да се използва система за управление на мощността. Системата за управление на мощността ви позволява да намалите мощността на лампите, когато един от параметрите се промени, като по този начин намалите енергийните разходи.\nДезинфекция на замърсени отпадъчни води: процедури и методи\nЗамърсените отпадъчни води са благоприятна среда за жизнената дейност на патологичните бактерии и микробите. Тези микроорганизми са причинители на инфекциозни заболявания.\nОтпадъчните води трябва да преминат процес на обеззаразяване.\nПромишлени и битови отпадъчни води са замърсени с голям брой опасни химически елементи от органичен и минерален произход. Канализацията е благоприятна среда за развитието на голям брой патогенни бактерии и микроорганизми.\nТук много патогени на опасни инфекциозни заболявания се чувстват комфортно. По тази причина е много важно тези течности да се подлагат на дезинфекция, преди да бъдат заустени в естествените водни тела или на земята. В противен случай човек и всички живи същества са изправени пред много епидемии.\nМетодите за третиране на отпадъците се използват като един от етапите в пречиствателната станция. В системите има специални единици, в които се създават оптимални условия за унищожаване на опасни бактерии и микроорганизми.\nСтойността на дезинфекцията в многостепенните системи за третиране е доста голяма. Благодарение на тази процедура водоснабдяването в домовете ни не носи риск от опасни епидемии и инфекциозни заболявания.\nВ пречиствателните станции за отпадъчни води се използват различни методи за почистване. Основните са механични и биологични методи за отстраняване на замърсители. Филтрацията в първичните утаителни резервоари не "освобождава" канализацията от патогенни бактерии.\nБиологичното третиране в резервоари с активна утайка или биофилм ви позволява да отстраните патогенните микроби с 98%, но 1-2% остават във вода и носят сериозна опасност. Това важи особено за бактериите, които засягат човешката храносмилателна система. Само висококачествената неутрализация позволява премахването на останалите бактерии от водата, преди да се спусне в естествените водни тела.\nДезинфекцията на отпадъчните води е безопасна само когато течността е напълно свободна от суспендирани частици. Поради тази причина, секцията за обеззаразяване се инсталира след резервоарите, филтърните резервоари и резервоарите с биологични среди. След неутрализация водата трябва да се отстрани от системата, пречистена с 99,9%. За тази цел се избират различни методи, в зависимост от природата и концентрацията на замърсителите.\nМетоди за дезинфекция на отпадъчни води:\nБромиране и йодизация.\nТретиране с калиев перманганат.\nДезинфекцията не се изисква, ако се използва естественият метод за биологично третиране на почвата за почистване. След като водата преминава през напоителните полета и се филтрира, в него остават по-малко от 0,1% замърсители.\nКонтролирането на съдържанието на патогени се усложнява от факта, че е доста трудно да се определи концентрацията на патогенни бактерии в отпадъчните води. Оценката на ефективността на дезинфекцията на изхода се определя от титъра на Е. coli. Достатъчно ниво на дезинфекция се получава, когато след титър достигне стойност от 0,001.\nУлтравиолетовата дезинфекция на отпадъчни води се отнася до физическите методи на лечение. В резултат на излагането на ултравиолетови лъчи на замърсяване не настъпват химични реакции с освобождаването на опасни и токсични компоненти. UV обработката с висока производителност е абсолютно безопасна за хората.\nUV дезинфекцията на отпадъчните води е безопасна за хората и осигурява високи резултати\nвисококачествено унищожаване на най-опасните бактерии, вируси и гъби;\nдезинфекцията се извършва без да се намаляват качествените характеристики на водата;\nняма токсични странични образувания;\nефективност с кратко време на експозиция;\nниски разходи: оборудването е по-евтино от разходите за установяване на процесите на озониране и хлориране;\nняма нужда от големи пространства за оборудване, тъй като инсталациите за UV дезинфекция са с малък размер и са отлични за затворени помещения на малки пречиствателни станции за отпадни води.\nВисококачествената дезинфекция чрез UV инсталации се осигурява от възможността за контролиране на интензивността на лъчението в зависимост от обема и замърсяването на отпадъчните води. При проектирането на модерни системи за пречистване на отпадъчни води активно се въвеждат методи за UV дезинфекция. Компактността на оборудването улеснява процеса на модернизация на по-старите структури.\nВисоката технология на уредите за UV почистване ви позволява да автоматизирате напълно процесите. Наличието на сензори, които наблюдават концентрацията на замърсяване, прави възможно автоматично регулиране на интензивността на третирането.\nМонтаж на ултравиолетова дезинфекция на вода\nРезервоар със стоманен корпус, в който кварцовите тръби са оборудвани с бактерицидни лампи. Резервоарът има входящи и изходящи отсеци, през които тече потоците от отпадъчни води.\nКомпонентите на автоматичната промивна и вентилационна система са свързани към основния резервоар.\nКонтейнерът има визуален контрол.\nУредът е оборудван със сензори за УВ контрол.\nСтартирането, изключването и настройването на работата на оборудването се извършват дистанционно, като се използва контролен панел, който предава команди към инсталацията.\nПреди 10-20 години, методът на хлориране беше използван в централизираните пречиствателни станции навсякъде. Всеки си спомня постоянната миризма на белина от течаща вода от кранчето. Днес тя все повече се заменя с модерни и нежни технологични решения.\nХлорирането не е толкова широко разпространено, че методът има редица значителни предимства, които са оптимално подходящи за масово използване с минимални разходи.\nПредимства на метода на хлориране:\nналичност на изходен материал;\nНо евтиността и достъпността причиняват наличието на недостатъци. Те включват следните фактори:\nниска неутрализация на много вируси;\nобразуването на хлор-съдържащи органични съединения по време на преработката, те са в контакт с природната среда\nте имат разрушителен ефект върху флората и фауната на водните тела и прилежащите територии;\nхлор, използван в пречиствателните станции в течно състояние, е вещество с висок индекс на токсичност, това обстоятелство изисква създаването на специални условия за безопасност по време на съхранение, употреба и транспортиране.\nПроцедурата на хлориране се извършва, като към резервоарите за третиране се подават отделени хлор, белина или натриев хипохлорит. Освен това често се използва хлорен диоксид, който ефективно дезинфекцира течността. Не е вредно за човешкото здраве.\nЗа съжаление хлорният диоксид е неефективен в канализацията с висока степен на замърсяване, което ограничава възможностите за приложение в централизираните системи за третиране. Недостатъкът на това вещество, съдържащо хлор, също е неговата експлозивност и висока цена.\nХлорът активира процесите на окисляване в ензимите на бактериите, причинявайки бързото му умиране. Ефектът от дезинфекцията върху използването на хлор зависи от два ключови фактора: количествената концентрация на хлор във водата и продължителността на неговия контакт с водата. Тъй като хлорът в течно състояние не е добре разпределен във вода, най-често се използва хлорен газ.\nХлорирането в системите за пречистване на отпадни води се извършва в специални конструкции, които се обозначават като контактни (дезинфекционни) резервоари. Такъв резервоар се състои от три блока: резервоар за хлориране, смесител и контактни резервоари. Въздействието на хлора върху замърсяването на водата трябва да продължи най-малко 20-45 минути.\nДопустимите дози хлор по време на почистването не позволяват пълна дезинфекция. Превишаването на допустимите дози води до факта, че самият хлор прави водата опасна и вредна. При окислителни процеси, включващи хлор, във флуида се образуват фурани. Тези съединения представляват сериозна заплаха за човешкото тяло. Съвременните методи за пречистване на водата не позволяват да се отстранят фураните от отпадъчните води, което намалява полезността на хлора при дезинфекция.\nВ съответствие с международните конвенции и актовете, приети на конференции по въпросите на околната среда, пречистването на водата с хлор се счита за не по-малко опасно от изхвърлянето на отпадъчни води без подходящо ниво на пречистване. Въз основа на тези документи в Русия в пречиствателната станция за отпадни води, където се използва методът на хлориране, се предприемат мерки за дехлориране преди изхвърляне на вода във водни тела и земята.\nБромиране и йодизация\nБромът и йодът също се използват като вещества, способни да дезинфекцират замърсената вода. Йодът отдавна се използва от медицината като средство за дезинфекция, като бактерициден агент. Минус йод ниски нива на разпределение във вода, принуждавайки да използва своите органични съединения.\nКато бактерицидно средство, йодът се използва дълго време в медицината.\nДруг недостатък на йода е появата на специфични миризми след пречистване.\nЗа малки обеми този елемент се вписва перфектно. За разлика от хлора, йодът не реагира с амоняк и е нестабилен за слънчевата радиация. Броминът изисква по-големи концентрации от хлора, но не е токсичен, без мирис и няма ефект върху човешкото тяло при контакт.\nТези вещества имат високи нива на окисляване. Образуването на бромамини в резултат на химическа окислителна реакция има качествени бактерицидни индекси. Тези бромосъдържащи съединения, за разлика от хлора, вършат отлична работа с повечето инфекциозни бактерии.\nБромът се използва активно в плувни басейни, а йодът се доказа в затворени помещения, където течността се използва многократно. Бромирането и йодирането имат един съществен недостатък, който не позволява процеси да се използват широко навсякъде - бром и йод създават странични продукти, които са силно токсични.\nДезинфекция на озона\nМетодът на озона се използва широко в ЕС и Северна Америка. С помощта на озона, изхвърлянето на отпадъчни води е доста продуктивно. Този метод ви позволява ефективно да елиминирате бактериите, както и вируси и гъбични образувания.\nПри системите за пречистване методът на озониране е най-ефективен като последния етап, когато дренажите са напълно филтрирани и обработени по физикохимични методи. Озоновото пречистване постига максимален ефект след метода на хлориране.\nТози метод има отрицателни характеристики:\nтази модификация на кислорода е слабо разтворима във вода;\nповишена токсичност и експлозивност;\nголяма вероятност за образуване на странични продукти, които представляват заплаха за хората и околната среда.\nМонтаж на дезинфекция на отпадъчни води с озон\nозонови генератори: доставят озон с озон и са поставени пред и след основния озонационен резервоар;\nблокове за първична и вторична озонация;\nрезервоар, където се събира утайка;\nпясъчен филтър: поставен между първичния и вторичния блок;\nОтделение за UV обработка;\nИзползване на други вещества\nВ самостоятелни почистващи системи често се използва калиев перманганат (манган). Основният недостатък на това вещество: когато се отделя в замърсена вода, той реагира с много елементи, което намалява дезинфекционните му свойства. Но при правилно приложение калиевият перманганат напълно унищожава патогенните бактерии и простите организми.\nОсновният недостатък на повечето от горепосочените вещества е високата токсичност. Това отрицателно качество липсва при водороден прекис. Неговото използване няма вредно въздействие върху околната среда. Но за третирането на отпадъчните води, използването на това съединение е непрактично, тъй като водородният пероксид е скъп и изисква големи обеми.\nМетодите за дезактивиране, използващи сребърни и медни йони, също са методи с висока цена на използване и висококачествена продуктивност.\nUV дезинфекция на канализацията\nUV дезинфекцията на отпадъчните води е една от най-обещаващите области на приложение на UV метода. Отпадъчните води са основният източник на микробно замърсяване на околната среда, повърхностните и морските води, подземните водоносни хоризонти, питейната вода и почвата, което е рисков фактор за разпространението на инфекциозни агенти. Съгласно действащите разпоредби отпадъчните води трябва да бъдат дезинфекцирани преди изхвърляне във водни обекти. Използването на ултравиолетова радиация позволява не само да се осигури ефективна дезинфекция на отпадъчните води, но и да се премахне фермата за хлор от територията на съоръженията за третиране и да се изключат хлорните и органохлорните съединения, токсични за водните тела, от състава на отпадъчните води.\nДезинфекция при използване на вода от артезиански кладенци. През последните години както индустриалните предприятия, така и разработчиците от частния сектор навсякъде са сондажни кладенци, решаващи проблема за осигуряване на консумация на вода в съоръжения, използващи артезианска вода. Всъщност подобно решение изглежда полезно както по отношение на лекотата на работа, така и по отношение на минимизирането на разходите за водоснабдителните съоръжения.\nЗа съжаление, доста често водата, получена от кладенците, не отговаря на регулаторните изисквания, например SanPiN 2.1.4.1074-01 "Питейна вода, хигиенни изисквания". Качеството на извлечената от кладенеца вода се определя от дълбочината на водоносния хоризонт около скалите, способността на заобикалящите го скали да задържат замърсяването от повърхността. С редки изключения, артезианската вода се характеризира с висока твърдост и съдържание на желязо. Концентрацията на тези примеси достига няколко mg / l, а понякога дори десетки или дори няколко десетки mg / l. И ако в последния случай - много замърсена вода - е по-изгодно да потърсите друг източник на водоснабдяване, тогава в случаите, когато твърдостта на водата и съдържанието на желязо в нея не надвишават 10 mg / l, е по-разумно да се оборудва добре с водата.\nТипична система за пречистване на вода от кладенец се състои от няколко стъпки: груб филтър за задържане на големи включвания, суспендирани твърди частици, пясък; деферизационна единица; омекотяващо устройство и система за дезинфекция. Обикновено потребителят няма възражения към системите за пречистване на водата от съдържанието на желязо и сол и в същото време има явно недоразумение за необходимостта от оборудване на кладенеца с дезинфекционна система. Това се дължи на факта, че депозитите на твърдост и железни соли са лесно забележими по време на експлоатацията на битова и отоплителна техника, а самите вещества лесно се определят по време на анализ на водата.\nВ същото време бактериологичният анализ на кладенеца обикновено показва липсата на микробиологично замърсяване. Оценявайки резултатите от еднократния анализ, потребителят вярва, че всичко е наред с микробиологията във водопотребената вода и в името на икономиката отказва системата за обеззаразяване. Въпреки това, поради факта, че механизмите на микробиологично замърсяване на артезианската вода са фундаментално различни от механизмите на замърсяване с желязо и соли, спестяване на системата за дезинфекция, потребителят рискува да попадне в опасна ситуация.\nПроникването на микроорганизми във вода, получен от артезиански кладенци, както следва: 1) замърсяване на вода директно на пречистване комплекс е както следва: когато високо съдържание на желязо във водата, за отстраняването му трябва да бъде прехвърлена от двувалентна форма (FeII) до тривалентен (FeIII), който след това се отлага върху натоварването на филтъра или, за да го постави по-просто, окислява наличното желязо във водата. Но кислородът е необходим за окисляването и следователно в схемата за третиране на водата се организира зона за аериране, или чрез разрушаване на струята или чрез въвеждане на аератор в производствената верига. Микроорганизмите влизат в артезианската вода с външен въздух; 2) Микробиологичното замърсяване може да бъде открито в артезианска вода, дори когато няма разкъсване на струята и изглежда, че вирусите не могат да навлязат във водата. Те стигат дотам с инфилтриращото попълване на водоноса, т.е. бавно преминавайки през скалата. Този метод на замърсяване е най-характерен за плитки кладенци и кладенци, пробити в близост до повърхностни водни тела. Седименталните скали задържат бактериите добре, но вирусите, притежаващи много по-малки размери, лесно проникват в значителна дълбочина и могат да доведат до вирусно замърсяване на водоносен хоризонт. И тъй като вирусите обикновено имат висока способност да запазват дългосрочно свойствата си на вирулентни, тяхното проникване в кладенец е епидемиологична заплаха.\nПонастоящем има много специални методи за дезинфекция на вода: хлориране и йодизация, обработка с озон и хлорен диоксид, ултравиолетово лъчение. Какъв метод е по-ефективен? Отговорът е прост: всеки от тях може да осигури бариера, защитавайки потребителя от пробив на патогенни микроорганизми. Какъв е най-предпочитаният метод за извличане на вода от кладенец? Повече от 15 години опит с UV технологията показа, че този метод е и най-надеждният, лесен и евтин.\nСертифициране на UV-системи чрез метода на биодиземери. Критерият за надеждност на UV дезинфекцията е дозата на облъчване, осигурена в целия обем на обработената вода. При условията на идеален модел, дозата на облъчване зависи от UV интензитета, скоростта на потока и предаването на водата на дължина от 254 nm. На практика обаче разпределението на дозата на облъчване в областта на дезинфекцията не е еднакво. Разстоянието между UV лампите и геометрията на зоната на облъчване оказва значително влияние върху дозата на облъчване, т.е. върху ефективността на дезинфекцията. УВ инсталациите със същия брой UV лампи и еквивалентна мощност могат да осигурят различни дози радиация, дължащи се на структурни разлики.\nЗа да се определи действителната доза на облъчване на UV системи в Европа и Америка, се използва методът на биодозирането. Същността на метода се състои в определяне на дозата на облъчване в зависимост от степента на инактивиране на микроорганизмите.\nВ момента има няколко протокола за провеждане на сертификационни тестове за дозиране, разработени от Австрийския институт по стандартизация (ONORM M 5873-2), американската агенция за опазване на околната среда US EPA (Draft 6/03), Германската асоциация за водите и газа (DVGW). Протоколите имат известни различия в обработката на резултатите и процедурата, но обикновено са сравними.\nПрез 2006 г. поредица от оборудване от NPO LIT за амалгамни лампи успешно премина процедурата по сертификация съгласно протокола ONORM M 5873-2, потвърждавайки високото ниво на своите продукти в съответствие с международните стандарти. Сертифицирането на серията оборудване UDV-A се извършва на базата на изпитвателния стенд на Виенския институт по хигиена и микробиология (Австрия).\nВ процеса на тестване се проверява съответствието на декларираните технически параметри на оборудването с минимална, средна и максимална консумация на вода при условия на намаляване на мощността на UV лампи и намаляване на пропускателната способност на водата в границите, определени от производителя.\nЗа изпитване производителят на оборудването представя зависимостта на дозата на облъчване от скоростта на потока и от пропускателната способност на водата и обхвата на приемливите условия на работа, при които ще бъде осигурена предписаната доза радиация. Също така производителят предоставя данни за намаляването на мощността на UV лампи до края на техния експлоатационен срок.\nТестовете се провеждат в режим на протичане, през който водата се подава към блока за дезинфекция на ултравиолетови лъчи, който е замърсен с тестов микроорганизъм при концентрация от около 106 до 107 CFU / l. Бактериалните спори на Bacillus subtilis се използват като тестов микроорганизъм. Кривата на инактивиране на спорите на B. subtilis позволява количествено определяне на радиационната доза, еквивалентна на понижаване на концентрацията на спори в интервала от 20 до 60 mJ / cm2.\nОпределянето на дозата на облъчване се получава от калибровъчната крива на чувствителността на микроорганизмите, получени при лабораторни условия на идеален модел на UV системата.\nПроцедурата за определяне на дозата на биодозиметрия може да се използва както за отпадъчни води, така и за питейна вода. Въпреки това, в случай на дезинфекция на питейна вода, специално внимание се отделя на сертифицирането на UV системи. При пречистване на отпадъчни води доза облъчване в зависимост от степента на инактивиране на микроорганизмите могат да бъдат определени във всеки момент, като UV дезинфекция непрекъснато се доставя вода, съдържаща висока концентрация на микроорганизми, които след UV дезинфекция не трябва да надвишава стандарти набор ниво. Намаляването на дозата радиация в станцията на UV дезинфекция на отпадъчни води ще се забелязва чрез намаляване на ефективността на дезинфекцията.\nСертифицирането на UV-системи за съответствие с радиационната доза е задължителна процедура за оборудване, използвано за дезинфекция на питейна вода в Европейския съюз и в САЩ. В Русия практиката на сертифициране на UV системи не се използва. Въпреки това, клиентът трябва да вземе предвид, че производителят на оборудването удостоверява, че съответствието на дозата на облъчване е обективно потвърждение за надеждността на UV системата. В Русия употребата на UV оборудване се регулира и препоръчва от Министерството на природните ресурси на Руската федерация, Glavgosexpertiza на Русия, Научно-техническия съвет на Госстрой на Русия, Руската асоциация за водоснабдяване и изхвърляне на вода, Изследователски институт по хигиена, Е. Ф. Ерисман, териториалните органи на съответните федерални служби и ГКСЕН.\nНПО "свети" също произвежда UV оборудване за дезинфекция на въздух и повърхности :. Отворени облъчватели тип, заводи за рециклиране затворен тип въздух бактерициден UV модули за ОВК инсталации и т.н. Те са ефективно използвани в промишлеността, здравеопазването, образованието, спорта и социалния и културни институции и др.\nДезинфекцията на отпадъчните води е най-важният етап в поддържането на екологичната безопасност на околната среда, включително водните ресурси. Най-ефективният, прост и безопасен начин за пречистване на водата от патогенни микроорганизми, бактерии и вируси е дезинфекцията с ултравиолетова радиация.\nUV инсталациите за пречистване на отпадъчни води се състоят от няколко блока, основната от които е бактерицидна камера или камера за дезинфекция.\nДействието на тези камери се основава на генерирането на спектралната част на електромагнитните вълни, невидими за човешкото око, в обхвата от 10 до 400 nm, които са на границата с видимата светлина, която човешкото око е способно да улови. Ултравиолетовият спектър, подходящ за дезинфекция на вода, е в диапазона 205-315 nm с пик при дължина на вълната 253,7 nm.\nНашата фирма ви предлага професионална помощ при подбора и използването на UV-инсталации за дезинфекция на отпадъчни води от различни видове.\nUV бактерицидно устройство\nУлтравиолетовата инсталация за пречистване на отпадъчни води се състои от няколко структурни елемента - блокове:\nКамера за дезинфекция. Металното тяло на уреда е изработено от висококачествена неръждаема стомана, подходяща за използване в хранително-вкусовата промишленост. Кварцовите тръби се намират вътре в корпуса, които служат като капаци за ултравиолетови балмицидни лампи, разположени вътре в тръби, които генерират ултравиолетови спектрални вълни. За обеззаразяване на отпадъчни води изисква радиационна доза от най-малко 30 MJ / cm2 и епидемиологично безопасност на вода за паразитологични параметри се постига при доза не по-малко от 65 MJ / cm2.. Вътре в корпуса е също разположени набор от сензори, за да се оцени ефикасността и растителна операцията мониторинг (сензор за излъчване на енергия, температура и т.н.).\nЕлектронен гардероб. Това е метален шкаф, в който са инсталирани електронни стартови регулатори, необходими за стартиране и поддържане на целия работен процес.\nСистема за блокиране BSK-2. Важен елемент, който гарантира безопасността и автоматизацията на цялата система за дезинфекция на отпадъчни води.\nБлок химическо измиване на кварцови покрития на BP. За да се поддържа гладкото действие на бактерицидната инсталация, е необходимо редовно да се почистват кварцовите капаци. Вътре има UV лампи.\nЗа пречистване на големи обеми вода в отрасъла се използват ултравиолетови растения с няколко крушки, които имат работен капацитет до 30 000 m3 / h. Поради високите дози ултравиолетово лъчение във вода, микроорганизмите и вирусите, включително бактериите, образуващи спори, умират. Дезинфектиращият ефект на ултравиолетовото облъчване се основава на разрушаването на химическите връзки на РНК и ДНК веригите, както и на мембранните структури на бактериалната клетка.\nЗа по-лесна употреба на UV инсталации, монтажни рафтове и ключалки, автоматизирани системи за управление, както и автоматични механични системи за почистване на кварцови тръби могат да се използват.\nПредимства и недостатъци на UV дезинфекцията на отпадъчни води\nДа се даде предимство на UV метода за дезинфекция на канализацията трябва да се дължи на многобройните предимства на метода:\nЕкологичността и безопасността - ултравиолетовата радиация е безопасна за хората и не променя химическите и органолептичните характеристики на водата;\nВисока ефективност - след третирането на водата с ултравиолетово лъчение, 99,9% от микроорганизмите и вирусите, които могат да навредят на човешкото здраве, могат да бъдат убити;\nМинимални разходи - при закупуване на инсталация за UV дезинфекция на отпадъчни води няма нужда да се купуват допълнителни химически реактиви;\nОпростеност и безопасност при работа - модерните инсталации са оборудвани с множество сензори и контролери, които гарантират безопасността на инструмента.\nЗа разлика от химическите методи за дезинфекция на отпадъчни води, UV лъчите, дори и в случай на превишаване на определената доза, не променят свойствата на водата. В същото време ефектът от дезинфекцията се постига почти незабавно, без да се налага да се предприемат допълнителни мерки. Една минута след третирането, водата е готова за изхвърляне в околната среда или повторна употреба.\nДва недостатъка на UV-метода за пречистване на отпадъчни води - спад в ефективността на метода при работа с мътни и силно замърсени течности и липсата на следствие.\nНаличието на механични включвания, клетъчни стени, гъбички и боядисани елементи предотвратява разпространението на ултравиолетовите вълни във водата. В тази връзка, преди ултравиолетовото третиране на силно замърсени отпадъчни води, първоначалната течност трябва да се подготви предварително и трябва да се вземат мерки, за да се спазят нейните норми SanPin за отпадъчни води.\nПредставители на нашата компания са готови да предоставят професионална помощ и консултации по всички въпроси на UV дезинфекцията на отпадъчните води в промишлеността и ежедневието.


Вижте тези страхотни ръце на Meizu M6S Снимки | | Новини за мобилни технологии: таблети, смартфони и други мобилни джаджи\nВижте тези страхотни ръце на Meizu M6S Снимки\nНай-накрая Meizu свали опаковките от дългоочакваното Meizu M6S смартфон от среден клас и той не разочарова. Устройството разполага със стилен дизайн, който е комбиниран с изящен изработка за създаване на модел със странично монтиран отпечатък сензор. Ето няколко практически снимки на устройството, което взехме от Weibo и предлага по-добри гледки към препремия, евтини средата на рейнджър.\nЦялостният дизайн направи невъзможно традиционното mBack бутон за монтиране отпред. Вместо да използвате a дизайн на заден монтиран сензор за пръстови отпечатъци, Meizu избра да експериментира със страничен сензор, който много производители отклоняват from.Сензорът за пръстови отпечатъци се рекламира като може да се отключи устройството само за 0,2 секунди. Устройството опакова на екрана навигационни клавиши и кръглият начален бутон в средата все още функционира като бутона mBack.\nОтзад устройството не изглежда много ефектно, тъй като възприема дизайн, подобен на този, който Meizu е правил в миналото. M6S разполага с метално тяло с U-образна антена, действаща като граници в горния и долния ръб. В даден момент владеят двойните камери въздушната вълна, Meizu избра да се придържа към задната камера на задника която се намира в центъра. Има LED светкавица с кръгла форма точно под задната камера. И забележително, ръцете на снимки покажете присъствието на mBlu ogo точно под LED светкавицата в гърба. Официалните рендери на Meizus са пуснати по време на него стартирайте логото на Meizu отпечатано на гърба. Така че, това също нещо се промени в последния момент или добре вижте брандирането на mBlu върху китайските модели, докато международните модели ще носят Брандиране на Meizu.\nКато напомняне, Meizu M6S разполага с 5,7-инчов 18: 9 вградена клетка дисплей с резолюция 1440 x 720p HD +. Екранът може да се похвали с 450 ница яркост, широки зрителни ъгли и контрастно съотношение 1000: 1. Най- M6S се оказва първото устройство, което представя Exynos 7872 на Samsung процесор, изграден по 14 nm процес с две Cortex A73 производителност ядра и четири ефективни ядра Cortex A53, както и пълен Netcom. Процесорът е подкрепен от 3 GB RAM, докато устройството ще бъде налични в 32GB и 64GB възможности за съхранение. Той еднакво пакетира a 3000mAh с 18W бързо зареждане, което зарежда до 52% само за 30 минути. Предоставянето на интерфейса е Flyme 6.2 OS с двигателят на OneMind на AI на компанията.\nПрочетете също: Meizu M6S Official с Exynos 7872, 18: 9 Цялоекранен дисплей и Super mBack жестове\nЩо се отнася до цените, Meizu M6S, който се предлага inGold, Сиво, черно и синьо е на цена от 999 юана ($ 155) за 3GB + 32GB модел и 1199 Yuan ($ 186) за 3GB + 64GB модела смартфонът ще бъде наличен в onJD.com, Meizu Mall, Lynx и Слънце на 19 януари в 10:00 ч. За купувачи в Китай. То също ще да бъдат достъпни за офлайн покупки в магазина на Meizu и други търговци на дребно от 20 януари. Все още няма дума за кога устройството ще се предлага извън Китай. Вижте още снимки на елегантния устройство отдолу.


Съновник имот, имущество. Ако сънуваш имот, имущество - съновник\nСъновник Имот, имущество в съня\nТълкуване на имот, имущество в Съновник. Какво означава да сънуваш имот, имущество\nИМОТ, ИМУЩЕСТВО - че притежаваш, ако сънуваш, значи семейството ти ще бъде задружно и сплотено. Ако насън ти отнемат или конфискуват имуществото, ще страдаш от липса на разбирателство у дома. Ако разпродаваш имотите си, ще се срамуваш от близките си. Сън, в който купуваш или наследяваш имот, е предсказание за честит живот.


Купуването на дрехи в онлайн магазин,почти всички са изправени пред същия проблем - изборът на подходящия размер. Изглежда, че без монтаж е невъзможно да се определи точно кои дънки ще се поберат и как ще седнат след покупката. По принцип размерът на мъжките дънки например в Америка и Русия е много различен и не е факт, че ако човек носи панталони с определен американски размер, тогава той ще носи дрехи от същия размер, а от друг производител. Оказва се, че в различните страни производителите могат да имат различна размери.\nЗа да се улесни задачата за избор на подходящмодел, трябва да обърнете внимание на факта, че много онлайн магазини вземат допълнителни измервания от продаваните продукти. Като начало, приблизителният размер на дънките на мъжете се определя с помощта на дрехите, които вече са там, при условие, че той седи добре на фигурата. Но трябва да знаете, че когато купувате дрехи онлайн, не просто гледайте етикетите на вашите неща. Трябва също така да направите измервания, които ще ви помогнат да изберете нещо, без да се опитвате да го направите.\nАмериканският размер на мъжките джинси се състои отдве количества. Първият - обемът в колана се обозначава с буквата W. Следващата цифра е стойността на тази стойност в инчове. Дължината на крака е означена с буквата L, счита се, започвайки от точката на конвергенция на шевовете между краката по вътрешния шев, а фигурата, която стои следващата, е стойността в инчове. За да определите силата на звука в талията, трябва да знаете своя руски размер. Например, ако човек носи 52-ия, тогава 52 се отнема от 16 и се получава 36W. Дължината на крака може да се изчисли много лесно и зависи от растежа. Ако е 170-185 см, тогава размерът ще бъде 32L, ако е повече, тогава 34L, а ако е по-малко, тогава 30L.\nТози размер на мъжките дънки егруб. По-точно определяне на измерванията може да бъде, ако ресурсът има допълнителни цифрови стойности W и L. Като цяло, експертите препоръчват да се вземат на панталоните, които имат дом и са добре седнали на фигурата, и да ги оцени по този начин, и след това, в сравнение с резултатите в онлайн магазина , В момента много на мода тази дължина, за да краката покрити обувки. Но не се избират панталони с думите "ако е възможно да се съкрати", тъй като този процес може да пострада не само естетическата страна, но също така и да се деформира тъканта, което не е добре за дрехи, особено нова. Разбира се, ако няма други възможности, а след това можете да го сгънете надолу, но това трябва да се направи, ако платът е мека и еластична. Всеки магазин мъжки дънки онлайн, ако стоките не са доволни от купувача, ще го вземат обратно, така че не се разстрои, ако нещо не пасва, защото в рамките на 14 дни, вие имате право да върнете стоката на продавача.\nПо принцип се предлага облекло за по-силния полчетири вида парчета: N - е стандартно съотношение (42-82, растеж - 162-207sm), U - набит за мъжете (50, 174-179), B - в зоната на голям обем, S - е облекло за тънък момчета. По този начин може да се направи индивидуална таблица с размери на мъжки джинси, за да се купуват дрехи по интернет, без да се притеснявате, че тя не отговаря на стандартите.\nКак да определите размера на дрехите: поли, панталони,\nКак да премахнете боята от дънките?\n46 размер - това е какво писмо в таблиците\nКак да определите размера на крака в сантиметри?\nКак да шият една пола от дънките лесно?\nОсновен модел на панталони за мъже\nКак да определите правилно размера на капачките за


Рилецо излезе първи в Балканската лига | Where Bball Matters - Актуални баскетболни новини от целия свят\nРилецо излезе първи в Балканската лига\nНаказателната акция на селекцията на Людмил Хаджисотиров мина и през Призрен\nПета поредна победа за Рилски спортист в турнира. Снимка: LAP.BG\nКакво се случи: Рилски спортист постигна пета поредна победа в Балканската лига и четвърта като гост през този сезон. В Призрен селекцията на Людмил Хаджисотиров мина като на парад през Башкими със 105:69 в отложен мач от 1 кръг на турнира. Самоковци продължават без загуба в надпреварата и вече са лидери, докато косоварите са с баланс от 2-3, което им отрежда пета позиция.\nНай-добри: Eван Равънел се отчете с 19 точки и 5 борби за Рилски спортист. Травис Тейлър реализира 15 и 5 борби. Дерек Райт завърши с 14 и 7 асистенции. Мартин Маринов наниза 13 точки плюс 5 асистенции.\nДжамир Хана бе много полезен за Башкими с дабъл-дабъл от 20 точки и 15 борби. Дейшон Найт остана със 17.\nПовратна точка: Рилски не се забави и навъртя аванс от 31 точки още през първото полувреме след силна игра на Мартин Маринов, Еван Равънел и Дерек Райт. След паузата наказателната акция на бронзовия медалист в НБЛ Виваком от миналия сезон продължи, като те дори увеличиха преднината си до 46 точки, което се оказа достатъчно за крайното 105:69.\nКакво предстои: На 12 декември Рилски спортист приема Блокотехна, който е втори с баланс от 4-1.\nСТАТИСТИКА ОТ БАШКИМИ – РИЛСКИ СПОРТИСТ


Разнообразието от парапети – Y.A.P.L – мястото за вашите статии\nРазнообразието от парапети\nВидът на красивите и подходящо избрани парапети за различни сгради, тераси или като част от интериора радва всекиго. Докато се стигне до желания резултат обаче, трябва да се преминат няколко етапа. Първо: производствен цикъл, който включва избор на материал и съответни детайли за украса. Второ: консултация със специалист за определяне на най-подходящия вид парапети с оглед на предназначението на сградата. И трето: качествен монтаж. Тези изисквания лесно могат да бъдат реализирани днес, защото има много фирми, занимаващи се с производство и монтаж на парапети. Не липсват и консултанти за правилен подбор на парапети, така че, каквото и да е желанието на клиента, то може да бъде реализирано безпроблемно.\nСпоред специалистите по парапети е добре да се познава въздействието на материалите, от които са изработени обезопасителните конструкции. Дърво, неръждаемо желязо, стъкло, инокс, алуминий – всички те имат свое „лице” и определени параметри за устойчивост на въздействия и дълготрайност.\nЗа по-представителните административни сгради се препоръчват вътрешните и външните парапети да бъдат железни. Те не са подходящи за молове или фризьорски салони, защото носят скритото усещане за строгост и внушителност, които биха отблъснали посетителите на този вид обществени места.\nСтъклените или иноксовите парапети ще създадат усещането за лекота, светлина и простор и затова се поставят в молове, големи хранителни магазини или студия за красота. Както има език на дрехите и тялото, така може да се каже, че има и език на парапетите. Който го разпознава, ще съумее да избере най-подходящия вид парапети за своите вътрешни стълби или за терасата, за селската си къща или за новия си офис.\nТъй като разнообразието на пазара за парапети е голямо, трябва да се спрете на доказали се в бранша фирми, които лесно ще Ви ориентират в избора и цените. Простичките правила за съобразяване с общия вид на сградата, предназначението й, както и търсенето на достатъчно добро обезопасяване и изисканост, ще помогнат и на най-колебаещите се да си изберат най-подходящите парапети.\nСъчетаването на стъклото с инокс или алуминий е едно от най-модерните в момента, но дори и само изработени от стъкло или инокс парапети пак могат да изглеждат красиво в зависимост от формата си и начина на монтаж. Специално внимание се отделя и на алуминиевите парапети с различен пълнеж – от стъкло, мрежа, дърво и др. Много ефектни са изработените с мрежест пълнеж парапети, защото отдалече през тях не се вижда нищо, но отблизо мрежестата част дава добро полезрение. Алуминиевите парапети имат предимството, че издържат на корозия и са лесни за поддръжка.\nКласическите железни и дървени парапети също намират свое съвременно приложение в по- внушителни на вид сгради или такива с битово предназначение- механи, селски къщи за туризъм, вили и др. Красиви парапети можете да откриете на http://www.gradevi.net/parapeti.aspx.\nPosted in За домаTagged parapeti, парапети, разнообразие


Съвместима тонер касета Тонер Canon IRC 2880/3380 -EXV 21 Yellow - Тонер БГ www.toner.bg\nПродукт: Съвместима тонер касета Тонер Canon IRC 2880/3380 -EXV 21 Yellow\nOEM код: Toner C-EXV 21 Yellow\nСъвместимата касета Toner C-EXV 21 Yellow е произведена от утвърдени водещи производители специално за нашата фирма. Tя е тествана от нашите специалисти с дългогодишен опит при използването на специализирана техника . Гаранритано касета Toner C-EXV 21 Yellow ще работи за следните модели Canon IRC 2880, Canon IRC 3380. Ако не намирате вашият модел устройство в тях моля обадете се, за уточняване.\nСъс закупуването на нова съвместима тонер касета Toner C-EXV 21 Yellow, Вие си осигурявате безпроблемна работа на Вашето устройство, както и последващо презареждане\nГаранция за съвместимата тонер касета Toner C-EXV 21 Yellow : Ние предлагаме пълна гаранция за нашата съвместима касета. Ако по някаква причина закупената от нас касета Toner C-EXV 21 Yellow съхранявана надеждно и поставено в едно от следните устройства Canon IRC 2880, Canon IRC 3380 не работи с необходимото качество или покаже друг дефект, то тя ще бъде заменена с нова или дефектът и ще бъде отстранен изцяло за наша сметка\nАко вашето устройство се повреди в следствие използването на съвместима касета Toner C-EXV 21 Yellow то ремонтът включая сервизен труд и резервни части ще бъде за сметка на тонер.бг\nНоменклатурният номер Toner C-EXV 21 Yellow е използван на страницата само за обяснение. Производиелят на съвместимата касета не е свързан по никакъв начин с производителя на оригиналния продукт.


Осем рекламни изображения, които ще ви накарат да се замислите, с оригиналните си идеи - GM Design\nНачало / Осем рекламни изображения, които ще ви накарат да се замислите, с оригиналните си идеи\nОсем рекламни изображения, които ще ви накарат да се замислите, с оригиналните си идеи\nОсем рекламни изображения, които ще ви разтърсят с оригиналните си идеи\nИма реклами, които ни карат да се замислим.\nКогато ежедневието ни залива отвсякъде с комерсиални призиви, които отминаваме с безразличие, тези рекламни изображения, разказват история, чиято основна цел е да въздейства, да превъзпита, да промени приоритетите ви. Историята само започва върху рекламните картини, но не завършва там, а във вашите сърца и умове. Рекламата наистина продава, но на първо място въздейства върху неограничена аудитория. А целта на тези изображения не е комерсиална, те пропагандират кауза по уникален начин.\n1. “Думите създават светове”\nМагията е в думите, този, който я владее, може да владее света. Това рекламно послание са избрали магазин за продажба на книги, с призив към всичките си клиенти да четат. Четенето е не само удоволствие, което ви потапя в невероятни истории, но и безспорен начин да повишите вашата ерудираност – да оформите мирогледа си, да увеличите богатството от думи във вашия речник, да откриете нови философии за живота, да намерите неговия смисъл.\n2. “Ние всички сме шофьори. Да си поделим пътя”\nЗа споделеното пътуване, което щади природата от вредните газове и облекчава трафика.\n3. “Четете повече”\nКраткото и лаконично послание, което акцентира върху въздействието, което имат електронните медии, които ни поглъщат и завладяват с информация и пошли реалите формати. Не забравяйте да четете, книгата ще отвори нови врати за вас, без да ви поставя в омагьосания кръг на пристрастяване към посредствеността.\n4. “Когато децата не четат, въображението изчезва”\nЕдна принцеса, избягала от детските приказки, уморена от чакане, някой да довърши историята й и най-накрая да намери мечтания принц. Покажете на децата си забавния и вълшебен свят на приказките, с които те да израснат и да пробудят в тях интереса към четенето. Защото само в детските истории се случват чудеса.\n5. „Корупцията трябва да остави своя отпечатък“\n6. “Оставете телефона си, когато шофирате”\nБлагородна инициатива на немския производител на автомобили Ауди, за безопасно шофиране, без мобилни телефони. Социалните мрежи не са добър спътник, когато сте на път. Останете в реалността.\n7. “Такъв ли отпечатък искате да оставите?”\nРазрушителното действие, което човек има върху природата, в причудлива форма на пръстов отпечатък.\n8. “Докато чатиш, не можеш да видиш светлините на светофара”\nПристрастеното писане върху клавиатурата на мобилния телефон, може да почака, светофарът не!\nНамерихте ли своето любимо изображение? Замислихте ли се върху идеите, които пропагандират по атрактивен начин? Рекламните послания не винаги са скучни и комерсиални, понякога могат да спасят живот и да променят съдби.


http://velocafe.bg | велосвят Archives - http://velocafe.bg\tVelocafe.bg - колоезденето на едно място\nНачало > велосвят\nЧесто пъти срещаме американски филми, разказващи историите на чернокожи спортисти, успели, въпреки расистките настроения в САЩ през миналия век, да постигнат нещо голямо. Те обаче обикновено са баскетболисти, бейзболисти или пък състезатели по американски футбол. Тук обаче ще ви разкажем една малко по-нетрадиционна история, незаела досега място в холивудските филми.\n8 януари 2015 No Comments Velocafe.bg\nОбичаме да ви информираме за добри практики по света, които имат за цел да намалят автомобилите в градовете и да увеличат използването на велосипеди и градски транспорт. Следващият пример е от столицата на Естония Талин, която е първата столица в Европейския съюз, осигуряваща безплатен градски транспорт за своите жители. Гражданите\nМного европейски футболни отбори използват карането на колело като част от своята подготовка за тонизиране на мускулите и физическа издържливост. Хубаво е да видим, че и български отбори започват да използват велосипеда в своята подготовка. Става дума за шампиона Лудогорец, който в момента е на зимен лагер в Испания. Тимът\n14 януари 2014 No Comments Velocafe.bg\nШансът за успех в България се крие в нишови сегменти като производството на велосипеди. Върху това акцентира Агенция Франс прес в свой анализ за икономическото състояние на страната ни. В материала се обяснява, че ситуацията в най-бедната членка на Европейския съюз е тежка, както икономически, така и политически, милион българи


Светият синод: Приемаме трансплантациите, да уважаваме и донора - 24chasa.bg\nhttps://www.24chasa.bg/novini/article/7862942 Светият синод: Приемаме трансплантациите, да уважаваме и донора Светият синод: Приемаме трансплантациите, да уважаваме и донора 24 часа онлайн www.24chasa.bg 12.11.2019 16:51; 24 часа онлайн\nСградата на Светия синод Снимка: Йордан Симеонов\nСветата църква приема трансплантациите, както и всичко останало, свързано със здравето на човека и борбата му със смъртта, с особен интерес, разбиране и необходимата сериозност. Напълно разбира измерението на проблема, както и възможностите, които трансплантациите откриват и съответно огромния дълг на Църквата пред обществото, пред медицинската практика, пред реципиентите и пред евентуалните донори. В случая Църквата желае да се помогне на реципиента, но да не се забравя и за уважението към донора и той да не бъде подценяван, се казва в позиция на Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.\nБългарската православна църква възприема донорството, и в проекция - трансплантациите, като изява на любов, като вид алтруизъм. Донор означава "дарител", събрат, който дарява - не просто орган, а живот и надежда. Даряване означава осъзнато, ненасилствено и свободно взето решение. Да дариш означава да проявиш обич и съпричастие.\nПри даряването на орган задължително трябва да се взима "съзнателното съгласие" на донора, т. е. донорът трябва да осъзнава действието си или, ако по някаква причина е изпаднал в мозъчна смърт, свободно и не по принуда да е изявил съгласие за взимането на органите му. Донорът трябва винаги да е дарител.\nЦърквата може да приеме трансплантациите единствено като изява на обич, взаимност, или на саможертвен порив, на освобождаване от мрежите на егоизма. Но Тя няма никога да ги приеме, ако те са изражение на алчността и користолюбието, отчуждаващи дарителя от самото му дарение.\nПо отношение на мозъчната смърт се изисква да се гарантира точното спазване на международно приетите критерии за диагностициране на мозъчната смърт. Затова е необходимо да има достоверно и ясно констатиране на причините за мозъчната смърт. В заключение от БПЦ дават благословение за извършване на трансплантациите при изпълнение на следните условия: строго и регламентирано спазване на фундаменталните биоетични принципи; установяването на мозъчната смърт да се извършва по строго определени клинични критерии, чрез високоспециализирани инструментални изследвания /ангиография, ЯМР и др. методи/ от абсолютно независима /външна/ комисия. Понастоящем, законът и наредбите в Република България допускат диагностицирането на мозъчна смърт и без осъществяването на инструментални доказателствени изследвания, което църквата не би могла да приеме; писмено информирано съгласие /волеизявление/ от донора и близките му /кои органи, клетки и тъкани да бъдат взети при евентуална мозъчна смърт/, а не презумпция за повсеместно съгласие с донорството. Необходимо е целият клиничен процес на трансплантацията да се координира и осъществява от утвърдени национални трансплантационни болнични центрове.\nБПЦ - Българска патриаршия си запазва правото да промени своята позиция, при промяна в законодателството и закона за трансплантациите.


Лоренцо гледа към световната титла след победа в САЩ\nСлед тежката контузия на Валентино Роси, която изкара легендарния пилот от строя за няколко състезание, неговият съотборник в тима на Fiat Yamaha, Хорхе Лоренцо, видя своя шанс за спечелване на първата си световна титла и явно няма намерение да го пропуска.\nМладият испанец победи по безапелационен начин в надпреварата за Гран При на САЩ, на пистата Лагуна сека. На повече от три секунди зад него финишира пилотът на Ducati Кейси Стоунър, а Валентино Роси успя да завърши трети, изпреварвайки Андреа Довициозо и Ник Хейдън.\nЛоренцо триумфира и в Каталуня\nВ отсъствието на Валентино Роси, който пропуска няколко състезания в MotoGP, заради тежка контузия, неговият съотборник Хорхе Лоренцо сякаш се чувства пълен господар на пистата.\nМладият испанец спечели състезанието за Гран При на Каталуния, с което направи сериозна заявка за титлата през този сезон. Втори в надпреварата завърши Дани Педроса от тима на Honda Repsol, а трети - пилотът на Ducati Кейси Стоунър.\nХорхе Лоренцо триумфира на Херес и поведе в класирането\nПилотът на Fiat Yamaha, Хорхе Лоренцо, успя да спечели състезанието в родината си Испания, провело се на пистата Херес, като същевременно поведе в генералното класиране.\nВтори в надпреварата завърши стартиралият от полпозишън Дани Педроса (Honda Repsol), а третото място остана за съотборника на Лоренцо и деветкратен световен шампион Валентино Роси.\nРеплика на Роси във вид на скутер Aerox\nЯпонската компания Yamaha пусна нова версия на скутера си Aerox, която е във вид на реплика на Yamaha M1, с която Валентино Роси и Хорхе Лоренцо се състезават в MotoGP през този сезон и ще се продава в Италия срещу сумата от 2 590 евро.\nПълното име на репликата е 2010 Aerox Fiat Yamaha Team Race Replica, като тя разполага със стандартния за модела 50-кубиков двутактов двигател, чиято мощност е 3.7к.с. при 6 500об/мин., а максималният му въртящ момент достига 3,7Нм. при 4 500об/мин.\nТова е Yamaha M1 2010\nТочно преди старта на тестовете на пистата Сепанг в Малайзия, отборът на Fiat Yamaha представи новия си състезателен байк Yamaha M1, с който Валентино Роси и Хорхе Лоренцо ще се борят за титлата през този сезон.\nОще първият ден Роси демонстрира възможностите на новата машина, като записа най-бърза обиколка от всички пилоти. Съотборникът му Лоренцо пък не беше в най-добрата си форма и отчете пето време.\nСкафандър донесе късмет на Лоренцо в Португалия\nХорхе Лоренцо спечели състезанието за Голямата награда на Португалия, провело се днес на пистата Ещорил. Втори и трети завършиха съответно завърналият се след контузия Кейси Стоунър (Ducati) и Дани Педроса (Honda Repsol), а водачът във временното класиране Валентино Роси остана на четвърта позиция.\nПобедителят, заедно с неговия съотборник, Роси, караха с байкове, с коренно различни окраски от традиционните за Fiat Yamaha, и бяха облечени в нови екипи, които са в тон с машините. Лоренцо обаче беше екипиран и със специална каска, наподобяваща скафандър, която е създадена в чест на 40-годишнината от стъпването на Нийл Армстронг на Луната и се оказа къ\nХорхе Лоренцо триумфира на Индианаполис\nМладият пилот на Fiat Yamaha Хорхе Лоренцо спечели 12-тия кръг от шампионата MotoGP, провел се този уикенд на пистата Индианаполис в САЩ.\nЛоренцо успя да триумфира, след като съотборникът му Валентино Роси и стартиралият от първа позиция Дани Педроса, състезаващ се за тима на Honda Repsol, паднаха, като Докторът изобщо не завърши, а Педроса остана десети.\nЛоренцо с безапелационна победа във Франция\nПилотът на Fiat-Yamaha Хорхе Лоренцо спечели състезанието за Гран При на Франция от шампионата MotoGP, провело се на пистата „Льо Ман”. Младият испанец стартира от пол позишън и не изпусна лидерството до края на надпреварата.\nСъотборникът на Лоренцо и действащ световен шампион Валентино Роси пана в петата обиколка и завърши последен. Голямата изненада днес поднесе пилотът на Hayate Racing Марко Меландри, с Kawasaki, който финишира втори.\nYamaha пусна R1 реплики на моторите на Роси и Лоренцо\nФренското представителство на Yamaha показа първите екземпляри на модела R1, които имат абсолютно същия външен вид като мотоциклетите, с които Валентино Роси и Хорхе Лоренцо се състезават в MotoGP през този сезон.\nЗа момента копията се продават единствено във Франция и са в изключително ограничена серия. От двете реплики има само по четири екземпляра, като цената на всеки един от тях е € 19 990, или с € 4 000 повече от тази на стандартния модел, но мотоциклетите са придруж\nЛоренцо победи в Япония и поведе в класирането\nМладият пилот на Fiat Yamaha Хорхе Лоренсо спечели състезанието за Голямата награда на Япония, като успя да изпревари съотборника си Валентино Роси, който водеше убедително колоната, но поради проблеми с гумите финишира втори.\nТретото място на почетната стълбичка остана за Дани Педроса с Honda, а четвърти, пети и шести завършиха съответно Кейси Стоунър (Ducati), Андреа Довициозо (Ducati) и Марко Меландри (Kawasaki).\nSCT Yamaha Aerox Suzuki QuadRacer търгове ZX-6R Softail IT Zuma Sym CB Ducati Monster Suzuki B-King Kawasaki Z1000 Спорт Messerschmitt KR200 Bombardier Ski-Doo C-NaptiK Kymco Agility Suzuki Gemma Derbi Senda


ПРИКАЗКА ЗА ДЪЖДА - Йорданка Радева : gabriell-e-lit\nПРИКАЗКА ЗА ДЪЖДА – импресия от Йорданка Радева\nИ тази нощ се очертава да е спокойна и топла. Навън безплатният концерт на щурците поглъща тишината в себе си и създава усещане за огромна невидима сцена, от която се носят прекрасните трели от невидимите изпълнители. Леко полъх роши косите ми, като че ли си играе закачливо с тях. По небето бели облачета сноват напред-назад като бели лодки едва видими в тъмното. Тази нощ звездите се виждаха оскъдно. Може би ще вали…\nЕдна звезда се откъсна от гнездото си и се устреми някъде надолу със светкавична бързина. Търсеше земното си легло. За да заспи завинаги. Докато следях стремглавото ѝ пътуване към целувката със земята, пожелах си… нещо… Може би ще се сбъдне…\nНощно време този малък град като че ли се пренасяше в друг свят. Кварталите бързо опустяваха, а уличните лампи със стройните си тела излъчваха грациозност, сочейки посоката пред себе си. Светофарите на близкото кръстовище бяха се усмирили и сега демонстрираха своето великодушие, смигайки само с едно око в жълто. Една котка прекоси улицата, покатери се по циментовата ограда на близката къща и се кри в тъмното. Дали знаеше къде отива или просто налучкваше пътя си?..\nА навън беше приказно…\nНощната красота я няма никъде – толкова е чиста и ухае… като любов, но истинска. Оная… другата… не ухае, тя… вони на нечистоплътност. Но тази тишина, и нощта… са приказка под звездите, която само чистата душа може да разгадае. Седя на балкона, слушам леките нощни шумове, но концертът на щурците е ненадминат. Това е вълшебството – седиш, слушаш, а музикантите – невидими. Красиво и неповторимо. Няма го никъде – само в тоя свят е… И мечтаеш…\nИма толкова много неща, за които човек може да мечтае… Само трябва да си избереш онова, което би го отвлякло от всичко друго на света и би го откъснало от същността на… сега. От време на време се дочува странен крясък, после пак утихва всичко. Вятърът полека-лека се усилва, но все още гали меката тъкан на ръката ми, шмугва се в косите ми и шепне своите приказки. Играта му го кара да се самозабрави, така че силата става по- мощна и образува вихрушки от листа по улицата. Уличната лампа достатъчно добре осветява и в оня магически кръг на светлината преминава почти всичко.\nДърветата кланят клоните си в разни посоки и шумят катедрално като по време на литургия, а едри капки дъжд бавно и отмерено почукват по перваза на балкона ми, по асфалта… Започва да вали.\nОтдавна чакан дъжд. Като гостенин, на когото с удоволствие отваряш широко вратата си, после затваряш елегантно след него тихо, за да не би да си тръгне. Сега той е важен – смело попива всяка прашинка вън, смее се по стъклата на прозорците, а се преструва,че плаче. Танцът му е особено ритмичен.\nТактът е неравноделен, без нито една грешна стъпка. Понякога забавя ритъма си, като че ли прави завой в края на булеварда и после пак се завръща – още по-ритмичен, като че забива пети в твърдата гръд на земята, за да се чуе. От време на време се дочува плясъкът му по листата на близката липа, а тя… развеселена от нощната баня, лъснала лице и снага, флиртува с него. Красота и наслада…\nЕдин влюбен дъжд в нощ за светулки и щурци, който бързо прекосява на кръст, като Божия птичка, пространството, попива праха, очиства набързо въздуха и… нацелувал се шеметно бързо с извисилата се снага на липата, галантно леко утихва и като шапка невидимка постепенно кривва встрани от пътя и изчезва. Както внезапно дойде, така и внезапно си тръгна. Този дъжд, който танцуваше шеметно бързо и в такт… А аз чаках оня дъжд, който исках да ми пее… или разказва. Приказки преди сън…\nВлюбен дъжд… Да се стича по тялото ми, омокрил всяка нишка на дрешката ми, пригладил косите ми по тила, влязъл дори в очите ми… А аз… простряла ръце напред, в шепите си да събирам смеха му… А той… нали не мога да го спра, наднича присмехулно в пазвата ми, стича се по голотата на кожата ми, а оцелели капчици от него попиват по устните ми и усетили сладостта им, там остават.\nПо-късно… по-късно дойде дъждът, който може да пее. А песента му в полунощ е приказна – една такава лека, едва- едва докосваща повърхността на видимия свят, но която знае как да гали душата ти, влиза тихомълком в нея, люлее те в съня и ти пее… пее ти приспивна песен, в която ти разказва прекрасни неща. И се чудиш откъде ги знае този дъжд, но ти е хубаво, защото има много мъдрост в тях, в думите му има… и се учиш… още…\nИ аз си вземам от всичко по мъничко, прибирам си го в моята съкровена торбичка като дар, за да може, ако имам нужда, да посегна към нея, да развържа и да си взема онова, което ми е необходимо за мига. Моята таблетка… защото и дъждът може да разказва и да учи. На добро. И да бъде не само дъжд, но и слънце. От онова, което не просто грее, а и топли. И не да закърпва скъсаното, а да създава ново.\nЗащото от счупената чаша полза няма, дори и да я залепиш. Скоро тя пак ще се счупи и разочарованието ще е още по-голямо. По-добре вземи нова и ѝ се радвай. Като истината. Понякога от нея боли, но те пази от кривване в грешна посока.\nЗатова ми разказва дъждът . И за още много неща като за хляба и виното, за любовта, но и оная… истинската, която света ти разлюлява и те кара да летиш. За посаденото дърво, което остава и след теб. За дома, който обичаш и браниш, защото е твоята крепост. Този дъжд е невероятен. Слушам го до утрото, а той не се умори и откъде ги намира тези приказки– все различни и толкова интересни. И е вълшебник– заедно с него аз се слях със света около мен, с песента му, с ромона му. Цяло изкуство е да го усетиш по този начин. Дъждът, който валя цяла нощ, беше и композитор, и певец, и танцьор, и разказвач…\nТой беше всичко…\nЗащото го разбирах. Защото и това е изкуство – да разбираш в капките му- думи, в танца му – ритуала за живот. Този дъжд, който винаги вали в душата ми и ми носи спокойствие. До следващия дъжд, който чакам с нетърпение. За да ми разкаже своята приказка. А аз да го слушам ненаситна.\nИ да попивам от мъдростта му.\nTagged "Картини с думи и багри" - списание, брой 4/2019, импресия, Йорданка Радева, картини с думи и багри - изкуство, нова проза, проза\n← КОЛЕДАТА НА ПРАСЧО – Надежда Радева\nКОЛЕДА ИДВА! – Иванка Янкова →


Стефан Цветков подписа сътрудничество с Чешката тенис асоциация - Topsport.bg\nПрезидентът на Българската федерация по тенис Стефан Цветков подписа договор за двустранно сътрудничество с президента на Чешката тенис асоциация Иво Кадерка. Според важното споразумение талантливите български тенисисти ще имат възможност да провеждат лагери на националния тенис център в Прага.\nИво Кадерка, който е и вицепрезидент на Тенис Европа, изказа благодарност към Стефан Цветков за съвместната работа и го поздрави за отличната идея за сътрудничество в името на бъдещето на тениса в двете страни, съобщиха от Българската федерация по тенис. Кадерка поздрави Цветков и за все по-големите успехи на млади български тенисисти в турнирите на Тенис Европа и ITF.\n"Сътрудничеството с водеща сила в тениса като Чехия със сигурност ще отвори нови хоризонти и ще даде по-добри условия за развитие на нашите страхотни таланти. Водещ наш приоритет е да се грижим за израстването на бъдещите поколения на българския тенис.\nИзключително успешна е програмата "Новите шампиони". Нашите момчета и момичета до 12, 14 и 16 години показват завидни резултати на европейска и световна сцена. За четвърта поредна година България класира отбор за финалите на световно първенство. Преди дни юношите ни до 14 г. записаха изключителен успех, завоювайки пето място на световното първенство, което се проведе именно в Чехия. Вярвам, че сътрудничеството ни с Чешката асоциация е още една важна крачка от наша страна за по-доброто бъдеще на българския тенис", заяви Цветков.\nБългаринът доминираше, срина се, направи страхотен обрат и накрая тайбрек определи победителя\nСпортни новини / Тенис / Стефан Цветков подписа сътрудничество с Чешката тенис асоциация


Трите принципа на SANS Institute за защита на корпоративните мрежи | CIO България\nот , 24 юли 2018 0 1760 прочитания,\nДжошуа Фрюлингер, CSO, САЩ\nМрежовата сигурност представлява дейностите по предотвратяване и защита срещу неправомерен достъп до корпоративната мрежа. Като философия тя допълва сигурността в крайната точка, която се занимава с индивидуалните устройства, но фокусът й е върху взаимодействието между тях и свързващата ги тъкан.\nSANS, един от най-престижните институти в областта на киберзащитата, разгръща определението за мрежова сигурност още повече: „Мрежовата сигурност е процесът на вземане на физически и софтуерни превантивни мерки за защита на мрежовата инфраструктура от непозволен достъп, злоупотреба, повреда, модификация, унищожение или неправомерно разкриване, като по този начин създава сигурна платформа за компютри, потребители и програми, върху която те да изпълняват позволените им важни функции в рамките на защитена среда.“\nОбщото е едно: мрежовата сигурност се реализира чрез задачи и инструменти, които използвате, за да се защитите от неправомерен достъп от хора или приложения до вашите мрежи и свързаните към тях устройства. Или казано другояче, вашият компютър не може да бъде хакнат, ако хакерите не могат да го достигнат по мрежата.\nОпределенията са изявления за намерение на най-високо ниво. Но как да изготвите план за прилагането на тази визия? Стивън Норткът(Steven Nortcutt), един от основателите на SANS, описва основите на мрежовата сигурност за CSOonline преди повече от 10 години, но експерти смятат, че неговото виждане за трите фази на мрежовата сигурност е все още в сила и трябва да бъде основната рамка за вашата стратегия. В своето изложение той обяснява, че мрежовата сигурност се състои от следното:\nЗащита: Трябва да конфигурирате системите и мрежите си възможно най-правилно.\nЗасичане: Трябва да можете да идентифицирате кога конфигурацията се е променила или кога даден мрежови трафик сигнализира за проблем.\nРеакция: След като идентифицирате проблема, трябва да реагирате и да се върнете в сигурно състояние възможно най-бързо.\nТова накратко е стратегия за защита в дълбочина. Ако има нещо, за които експертите по сигурност са на едно мнение, то е, че да се разчита на един-единствен вид защита е опасно, защото всеки отделен инструмент може да бъде преодолян от упорит противник. Вашата мрежа не е линия или точка – тя е територия и дори натрапникът да е навлязъл в част от нея, вие все още имате ресурсите да се прегрупирате и да го изгоните, ако сте организирали защитата си правилно.\nМетоди за мрежова сигурност\nЗа да се реализира такава защита в дълбочина, съществуват различни специализирани техники и видове мрежова защита, които да използвате. Cisco, компания за мрежова инфраструктура, използва следната схема за определяне на различните видове мрежова сигурност:\nКонтрол на достъпа: Трябва да можете да блокирате неоторизирани потребители и устройства да влизат в мрежата ви. Потребителите, които имат позволение, трябва да могат да работят с ограничен набор от ресурси, за които са оторизирани.\nЗащита срещу зловреден код (anti-malware): Вируси, червеи и троянци по дефиниция се разпространяват чрез мрежата и могат да се спотайват на заразените машини с дни или седмици. Защитните ви мерки трябва да са в състояние да предотвратят първоначално заразяване и да изкоренят зловредния код, който се опитва да се промъкне в мрежата.\nЗащита на приложенията: Незащитените приложения често са вратичката, през която хакерите получават достъп до мрежата. Трябва да използвате хардуер, софтуер и защитни процеси, които спират тези приложения.\nАнализ на поведението: Трябва да знаете как се държи нормално мрежата ви, за да засичате аномалии или пробиви, когато се случват.\nПредотвратяване на загуба на данни: Хората неизбежно са най-слабата точка в сигурността. Трябва да внедрявате технологии и процеси, които да гарантират, че служителите няма умишлено или неволно да изпратят важни данни извън мрежата.\nЗащита на електронната поща: Фишингът е един от най-често срещаните начини за хакерите да получат достъп до мрежата. Инструментите за защита на електронната поща могат да блокират както входящи атаки, така и изходящи съобщения с важни данни.\nЗащитни стени: Това са едни от най-старите инструменти в света на мрежовата сигурност и следват правилата, които определяте, за да позволявате или забранявате преминаването на трафик на границата между вашата мрежа и интернет, като изграждате бариера между вашата зона на сигурност и „дивия запад“ навън. Те не изключват необходимостта от стратегия за защита в дълбочина, но все още са задължителни.\nЗасичане и предотвратяване на пробиви: Подобни системи сканират мрежовия трафик, за да засекат и блокират атаки, често сравнявайки мрежова активност с бази данни, с познати хакерски техники.\nЗащита на мобилни и безжични устройства: Безжичните устройства крият потенциална заплаха за сигурността като всяка мрежова джаджа – но могат също така да се свържат до всяка налична wi-fi мрежа и изискват допълнителен контрол.\nМрежова сегментация: Софтуерно дефинираната сегментация слага мрежовия трафик в различни класификации и улеснява налагането на политики на сигурността.\nИнформация за сигурността и управлението на събития (Security information and event management или SIEM): Тези продукти имат за цел автоматично да събират информация от различни мрежови инструменти, за да осигурят нужните ви данни за засичане и реакция срещу заплахи.\nВиртуални частни мрежи (Virtual private network или VPN): Инструмент (обикновено базиран на IPsec или SSL), който удостоверява комуникацията между устройство и защитена мрежа, като създава сигурен, криптиран „тунел“ през отворения интернет.\nУеб сигурност: Трябва да можете да контролирате ползването на интернет от служителите, за да блокирате уеб базираните заплахи от ползване на браузърите като входна точка за заразяване на мрежата.\nМрежовата сигурност и облакът\nВсе повече компании прехвърлят част от ИТ нуждите си към доставчици на облачни услуги, като създават хибридни инфраструктури, в които вътрешната им мрежа трябва да си взаимодейства безпроблемно – и по сигурен начин – със сървъри, собственост на трети страни. Понякога тази инфраструктура е самостоятелна мрежа, която може да бъде или физическа (няколко облачни сървъра, работещи заедно), или виртуална (множество виртуални машини (VM), които работят заедно и се свързват помежду си на един физически сървър).\nЗа да се справят с проблемите на сигурността, много доставчици на облачни решения налагат на собствената си платформа политики на централизиран контрол на сигурността. Засечката тук обаче е, че тези системи за защита невинаги съвпадат с вашите политики и процедурите на вътрешната ви мрежа. Съществуват различни инструменти и техники, които да ви помогнат да облекчите отчасти проблема, но истината е, че тази област е все още в развитие и удобството на облака може да означава мрежови главоболия за вас.\nСофтуер за мрежова сигурност\nЗа да покриете всички споменати области, ви трябват различни софтуерни и хардуерни инструменти. Най-уважаваният от тях, както отбелязахме, са защитните стени. Определено дните, в които защитната стена беше началото и краят на мрежовата сигурност, отдавна са минали и защитата в дълбочина е необходима за борба с заплахите зад (и дори пред) нея. Но защитните стени не могат да бъдат отхвърлени изцяло. Те са един от елементите на стратегията ви за хибридна защита в дълбочина. И както обяснява eSecurity Planet, съществуват редица видове защитни стени, много от които са свързани с различните видове мрежова сигурност, споменати по-горе:\nМрежови защитни стени\nЗащитни стени на уеб приложения\nЗащитни стени на бази данни\nЗащитни стени на контейнери\nЗащитни стени на мрежовата сегментация\nИзвън защитната стена експертът по мрежова сигурност би внедрил набор от инструменти, с които да следи какво се случва в неговата мрежа. Някои от тях са корпоративни продукти на големи доставчици, докато други са под формата на безплатни инструменти с отворен код, които системните администратори използват от зората на Unix. Чудесен източник е SecTools.org, която поддържа симпатична Web 1.0 уеб страница с актуален списък на най-популярните по мнение на потребителите инструменти за мрежова защита. Сред топ категориите са:\nПодслушвачи на пакети, които дават задълбочен поглед върху трафика на данни\nСкенери на уязвимостта като Nessus\nСофтуер за засичане и предотвратяване на пробиви като легендарния Snort\nСофтуер за тестване на пробиви\nПоследната категория може да предизвика коментари – в крайна сметка какво е тестването на пробиви, ако не опит за хакване на мрежата? Но част от това да сте сигурни, че сте защитени, включва проверката колко трудно или лесно е да се осъществи пробив. Етичният хакер е важна част от мрежовата сигурност. Затова срещаме инструменти като Aircrack, който подслушва за ключове на безжична мрежова сигурност, наред с корпоративни продукти в списъка на SecTools.org, които струват десетки хиляди долари.\nВ среда, в която трябва да подкарате много инструменти заедно, може би ще ви е нужен и SIEM софтуер, който вече споменахме. SIEM продуктите не са вече само логин софтуер, но анализират мрежовите данни, събрани от различни инструменти, за да засичат подозрително поведение в мрежата.\nПозиции и заплати в областта на мрежовата сигурност\nАко търсите развитие в сферата на мрежовата сигурност, имате късмет: тези позиции се търсят много и се заплащат добре. По данни на компанията за набиране на персонал Mondo анализаторът на мрежова сигурност е една от шестте най-високо платени позиции в сферата на киберсигурността със заплати от 90 000 до 150 000 долара годишно.\nКакво точно прави анализаторът на мрежова сигурност? И с какво се различава от инженера по мрежова сигурност? Когато става дума за наименования на длъжности, винаги липсва яснота.\nНа теория инженерът по мрежова сигурност най-вероятно изгражда системите за защита, докато анализаторът има за задача да се рови в данните на инструментите за мрежова сигурност и да търси проблеми. В действителност хората и на двете длъжности правят по малко и от двете неща и вашите способности ще имат много по-голяма тежест в автобиографията от някакво си наименование на длъжност. Според Glassdoor анализаторът на мрежова сигурност получава малко по-малко, около 80 000 годишно, за разлика от 82-те хиляди долара за инженера, но факторите в образуването на заплатите са много, така че разглеждайте тези цифри с едно наум.\nМоже да сте сигурно обаче, че и двете са професии на бъдещето. Алиса Джонсън, главен директор ИТ сигурност в Xerox, е била инженер по мрежова сигурност в Northrup Grumman, преди да се издигне и да достигне сегашната си директорска позиция.\nСертификати по мрежова сигурност\nМакар да няма сертификати изцяло по мрежова сигурност, съществуват множество такива, с които да докажете качествата си. Те или са сертификати по сигурност с мрежов компонент, или са мрежови сертификати с елемент за сигурността. Ето някои от най-престижните:\nCISSP, „перлата в короната“ на сертификатите по киберсигурност\nCertified Ethical Hacker, за всички желаещи да тестват за пробиви


Густоспорт Пловдив - Спортни новини | “Марица” падна с 0:1 от “Оборище”\n“Марица” падна с 0:1 от “Оборище”\nМарица загуби с 0:1 от Оборище (Панагюрище) в контролна среща, играна на базата в село Оризари при дъждовно време. Въпреки негативния резултат пловдивчани показаха добра игра и надиграваха своя съперник през голяма част от игровото време. В поредна проверка, през втората част, Марица игра почти изцяло с юноши от собствената си школа.\nПрез първата част Марица имаше изразено игрово надмощие и създаде повече положения от панагюрския тим. Освен това маричани показаха и собствен облик. Общо 7 чисти положения създадоха възпитаниците на Борислав Караматев през първото полувреме, срещу 2 от страна на Оборище. Въпреки положенията резултатът след първите 45 минути бе 0:0. През второто полувреме Марица игра почти изцяло с момчета от школата на клуба. Двама от юношите бяха от младша възраст. Взелите участие юноши показаха израстване и бяха равностойни през голяма част от времето на опонентите си от високо бюджетния тим на Оборище, като имаха и шансове да реализират попадения. В крайна сметка тима от Панагюрище стигна до гол от статично положение в 55-та минута, който се оказа единствен в мача.\nТреньорът на Марица Борислав Караматев изрази задоволство от играта на тима и показаното израстване, като определи проверката за много полезна. Освен това, той похвали и юношите, взели участие в срещата, като изрази мнение, че скоро ще може да се разчита на голяма част от тях. Караматев, който днес празнува рожден ден, както и ръководството на клуба са амбицирани да продължат по същия път, налагайки млади кадри от школата на Марица.